怖くないか?怖いですよ。怖い気持ちがないと、安全に作業はできません。́∀`*)既存の室外機を撤去しました。架台はステンレス製なので、そのまま流用します。ここからは応援に来てもらった二人に任せます。阿部は危険な作業の方へ...もう一台の室外機は三菱電機製マルチエアコンです。これがまた49kgとか、なかなかの重量です。言うか、阿部の腰はポンコツなので、応援の二人に下ろしてもらいました(*μ_μ)室内機2台、室外機1台のマルチエアコンですが、新たに取付けるのは通常のシングルタイプです。そのため、2系統ある配管のうち、1系統は使いません。こちらは1台目の和室。今回和室は隠蔽配管を流用せず、別の場所へ取付けます。こちらが2台目のダイニング。室内機を撤去しました。うわぁ...またドレンが右出しに当りましたね...これはいい施工とは言えません。マルチエアコンは室外機電源のため、ルームエアコンに取替える場合は専用コンセントが室内機側に必要となります。分電盤から専用回路を増設。キッチンの照明器具が埋込タイプだったので、それを点検口代わりにして、ケーブルをダイニングの方へ通していきます。専用コンセント設置完了です。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。室外機を乗せて、配管接続。真空引きを行い、配管内部を真空乾燥させます。和室の方に掛かります。既存配管は使わないので、カバープレートで目隠し。和室は取付る場所を変えて、新たに配管穴をコア抜き。外部配管はスリムダクトで化粧仕上げ。専用電源は、元のマルチエアコンの回路を利用して、スリムダクト内を通して室内にコンセントを取付けました。日が暮れるのが早いです。́;ω;`)和室の室外機は、エコキュートの横のスペースへ地上置きです。ここまでで応援の二人には帰ってもらいました。́∀`*)作業が完了すると、試運転開始。ダイニング、異常なし。