お客様からのご依頼で、エアコン分解洗浄を2台、ご依頼いただきました。フィルター自動掃除機能付きタイプまずは取外しにお伺いします。配管穴がパテ埋めされていませんね。明らかに手抜き工事です。ここが空いていると、お部屋の気密性が確保できないだけでなく、小動物が侵入してくる経路になります。スリーブが入っていません。ため、貫通スリーブを挿入しておきます。一台も・・・同じですね...しかも、出窓上の水切りをカットして穴を開けてしまっています。こちらもスリーブ無し。先ほどの1台もそうだったんですが、室内機を外すと大量の水が溢れてきました。目視でもわかるんですが、逆勾配で背面板が設置されています。写真で見辛いですが、配管は右後方出しなのに、右側が3mm上がっています。逆勾配なので、排水されにくいですよね。2台とも、水平器を使って水平に手直しさせていただきました。貫通スリーブも挿入しておきます。お預かりした室内機を分解していく訳ですが、阿部がダイキンを嫌う理由のひとつがこれ。フィルター自動掃除ユニットですが、フィルターを動かすモーターが3個埋め込まれていて、それを取り出すためには、こんな感じでバラさないと出てきません。この奥にもう一個モーターがあります。いう設計思考なんですかね?現場の声とか聞いてないんでしょうか?修理の多いメーカーなんですから、もっとシンプルな構造で設計すべきと思います。嫌いなので、どーーーでもいいですけど。自動掃除ユニットを外すと熱交換器が出てきます。いつも書いてますけど、フィルター自動掃除機能は役に立ちません。ブラシでフィルターをこするだけですから、フィルターの目より細かいホコリが、こんな風に熱交換器に付着してしまいます。標準タイプより、フィルター自動掃除機能付きの方が汚れている原因のひとつですね。ホコリが細かいですから、ファンもびっしり・・・こんな感じになります。必要ありませんね、フィルター自動掃除機能。どのメーカーも止める気はなさそうですが...丸洗いするため、電気系統を取り除いて完全分解。エアコン専用に開発された洗浄剤と、高圧洗浄機でスミズミまで丁寧に洗います。洗浄が完了すると取付けにお伺いします。室内機を掛けて、配管類を接続していきます。配管穴にはしっかりとパテを詰めておきます。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです。ありがとうございました。分解洗浄を行うので、安心してお任せいただけます。詳細及び、分解洗浄の動画をこちらでご覧いただけます。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。