今日は台風接近で雨の予報でしたが、朝からボイラーの取替工事にお伺いしてきました。お買い上げいただきました。既存機も長府製でした。漏水している様で、水道代が何万円も来てびっくりされたそうです...製造年が消えてしまってますが、このタイプだと25年は経過していますね。昔はこれが良かったんでしょうか?今考えると結構恐ろしい組み合わせですね(^_^;)純正品みたいで、ボイラーの下にオイルタンクがセットされています。現行法では燃焼機器とオイルタンクは、十分な離隔距離が必要です。既存機とオイルタンクを分離するのに、ボルトが錆びついていて、撤去するのにかなりの時間が掛かりました。配管を整理するため、地面を掘り下げていきます。́;ω;`)もの凄い臭いです...マスの蓋を開けると、大きな穴が...これ、施工不良っぽいですね。マスを開口する場所を間違えて、そのまま塞いでいない感じです。見てみると、周りのコンクリートもボロボロになっています。汚水は排水されず、永年ここから地中に染み込んでいた訳です...ちょっとこのままでは先へ進めないので、簡易的に塞ぎました。このままではダメなので、お客様に確認いただいて、阿部の知り合いの水道屋さんに、排水マスを取替える見積もりをしてもらう様になりました。これ、阿部が掘らなかったら、見付ける事はできませんでしたね。時間ロスしたので、作業を進めます。配管を整理して、バルブを設置。埋戻しをして、新しいボイラーを設置。配管を接続していきます。新しいリモコンに取替えました。通水試験を...え?一瞬、ババっとエア抜きしたかと思ったら、赤水が...(・_・;)しまった宅内配管は鉄管を使っている様です...洗面所でテストするべきでしたね。キッチンの混合水栓でテストしてしまったため、水栓内のフィルターが詰まってしまって、水栓バラして掃除するという時間ロス...なんとか元通りに治して、ボイラー周りの配管の保温作業に。́;ω;`)オイルタンクを据えて、外周りはこんな感じで完成。ステンレスタンクで腐食することもなく、大容量なのでちょくちょく給油しなくても済みますね。あとは電源を投入して、お湯が出る事を確認。使い方をご説明して、お引渡しです。雨の予報だったのに、日中は日が照りつけて蒸し暑く、10月なのに33°C超えで松山が全国で一番暑かったそうです(・_・;)なんと、作業が終わった頃にドシャ降りになりましたけど...(^_^;)「ありがとうございました。なんか古いんでいろいろ大変でしたね。今晩から使えるので助かりました。点検・整備・工事を行います。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。