新築住宅で隠蔽配管(^^)新築住宅の和室に、天井カセット形1方向吹出しのエアコンを取り付けるために、隠蔽(いんぺい)配管工事に行ってきました。室内機の位置決めをして、梁と梁の間にL形アングルをかけて寸切りボルトを下ろします。そこから、室外機の設置場所へ向けて、冷媒配管とドレン配管を入れていきます。立派な梁があるためドレン配管の勾配が取りづらいのですが、設置予定のエアコンは天井面から50cmのドレンアップ機能が付いているので、うまく梁を避けることができました[emoji:v-218]設計事務所さんの手違い?で、大工さんの機嫌が悪くて気を使いながらの工事でしたが、最後は天井開口・補強をなんとかお願いして帰りました。今度は天井が貼れたら、室内機設置にお伺いです。大工さん、お願いしますね。74be16979710d4c4e7c6647856088456以前、某ハウスメーカーでハウジングエアコンの仕事をしていましたが・・・。和室の天カセは、パネル付ける時、特に気を使いますよね。やり方があると思いますが。仕入れの関係でしょうか?��型アングルでやったことないのですが、結構丈夫なのですか?��チャンの方がやりやすくないですか?取付予定の機種は三菱ですか?あの、配管のつなぎのところを断熱処理でなく、カバーを取り付けるのでしたっけ?やったこと無いのですが、楽なのでしょうか?もし、それでいいのなら、画期的と言いますか、こんな便利なものはないでしょうに。他のメーカーも真似してくれないでしょうか?しかし、何が大変って、大工さんに気を使わなければいけないことですよね。74be16979710d4c4e7c6647856088456ssayさん、どうも。機器は三菱で支給品です。美装が入る寸前に取付となります。(先に吊ってると大工さんの邪魔になるんで。)��チャンは以前使ってましたが、穴開きのL型アングルの方が、天井貼った後の微調整がしやすいので使ってます。��0×40で厚み3.2あるので、パッケージエアコンでも十分な強度が得られます。��配管のつなぎのところを断熱処理でなく、カバーを取り付けるのでしたっけ?三菱はそうですね。フレアナット部分をカバーで覆って、断熱材も金具できっちり留めるので、断熱材の永年収縮で露たれすることが無いんです。74be16979710d4c4e7c6647856088456大工さんのじゃまになるから、と室内機吊るのを後に回すとは。