電気配線図は難しいというイメージはありませんか?図面を見ると、たくさん記号や線が書かれてあり、嫌になるという声もよく耳にします。私自身も新人のときはそうでした。マイホームを建てる時や私のような電気関係の仕事している方は適当になるわけには行きません。工事が始まり、建てたあとでは後戻りができないため、しっかりと図面を確認する必要があります。そんな私ですが、今では仕事で図面を書いたり、友人からの相談にも乗ってますし、マイホームを建てたときも自分で設計しました。難しそうに見える電気配線図ですが、図記号と実際の写真を照らし合わせれば頭の中にスッと入ってきます。今回はよく使われる屋内配線用図記号と実際の写真で説明していきます。この記事を読んで住宅の電気屋内配線図を読めるようになりましょう。まとめ:屋内配線図について電気屋内配線図とは電気屋内配線図は住宅や工場などの建屋内の照明やコンセントなどの設計を図面に表したものです。今回の記事では「屋内配線図」と呼んでいきます。この屋内配線図ですが、配線工事の施工方法を表すだけでなく、工事に必要な部材の数量や工事費用の見積もりとして使用されます。屋内配線図の見方について、深堀していきます。屋内配線図の見方について先ほどと似たような説明になりますが、屋内配線図は上図のように縮小された建屋の図面に配線、配線の接続箇所、コンセント、スイッチや照明などの電気設備の図記号を書いていきます。これらの図記号はJISで規定されており、第三者でも共通で理解することができます。最初に上の図面のトイレ部分を図記号と実物を照らし合わせて確認していきましょう。図面からコンセントやスイッチなどの位置は分かりますが、取付高さは記入されていないことがほとんどのため、図面から分かりません。一般的にコンセント高さは250mm~300mm、スイッチの高さは1100mm~1200mmが多いです。ユーザーから指示がない場合は上記の寸法になります。家族の身長や老後のことを考えた高さにしましょう。例として、コンセントは少し高めにすることで、腰を曲げずに電源プラグを差し込むことができるので負担を低減することができます。電線は上記例のように天井隠ぺい配線が多いため、天井内を見ないと分かりません。2つを覚える必要があります。ついてまず配線についてですが、実際の配線本数をそのまま書いていくと、見づらくなります。そこで簡略化するため、基本的に配線は1本で表します。配線は施工方法によって線種を変えます。配線使用する記号は主に以下の4種類です。天井隠ぺい配線(天井内の配線)床隠ぺい配線(床下の配線)露出配線(隠さない配線)地中埋設配線(地面の中の配線)シマタケ図面によっては電線の種類、電線サイズ、電線本数を省略することがあります。書かれてない場合で電線の種類やサイズが気になる時は設計者に確認してください。取り付け位置、取付方法を表します。図記号は実際の形が想像できるようにある程度工夫されています。ある図記号ですが、今回は住宅でよく使用される図記号と実物を紹介していきます。図記号と実物を照らし合わせることで覚えやすくなりますので順に覚えていきしょう。照明器具のほとんどは基本的に丸の形で表します。丸い形以外の照明器具として「蛍光灯」や「スポットライト」などがあります。直付けシーリング電線が直接に接続された照明です。電線を接続する際は電気工事士の資格が必要です。引っ掛けシーリングシーリングと呼ばれる部品にカチっと取り付ける照明です。電気工事士の資格がなくても取付、取り外しが可能です。注意点として重い照明器具は取り付けられません。ペンダント天井からコードやチェーンでぶら下がっている照明です。ダイニングなどに使用されることが多いです。レイアウトの変更により照明の位置を変更したい場合はダクトレールを使用すると良いです。ダウンライト天井内に埋め込むため、スッキリとして人気がある照明です。ダウンライトは真下を照らします。あとで位置の変更ができないので、設置位置は検討する必要があります。一般的に長細い蛍光灯の照明のことを言います。会社や小学校などに使用されます。最近はLED蛍光灯が多くなってきています。シャンデリア電球がたくさん付いた豪華な照明です。ホテル、結婚式場などに使用されています。お金持ちの家にあるイメージがあります。屋外に設置する照明です。花壇の中に照明があると、ライトアップされたときに素敵になります。スポットライトお店などに使用されていることが多い照明です。間接照明や対象物を照らすために使用されます。リビングに使用すると「やわらかい雰囲気」になります。コンセントの図記号コンセントは差し込み口を棒線で表した記号です。黒い塗りつぶした部分は壁に埋め込む部分を示します。コンセントは様々な種類があり、数字やアルファベットで区別します。1口コンセント差し込み口が1つのコンセントです。他の電化製品などを差してほしくない場合など、専用化するときは1口コンセントを利用します。2口コンセント差し込み口が2つで一番よく使われているコンセントです。3口コンセント差し込み口が3口あるコンセントです。差したい電化製品がたくさんある場合は多い方がよいです。アース付きコンセント水や湿気が多いところで使用する電化製品などのアース(接地)が必要な場合に使用します。写真は2口のアース付きコンセントのため「2E」と書きます。アースターミナル付きコンセントトイレ、電子レンジや冷蔵庫などのアース線付きの電源プラグを差す時に使用します。アース線アースターミナル付きのコンセントは「ET」と書きます。写真は2口のアースターミナル付きコンセントです。防水コンセント屋外など、雨や水に濡れる恐れのある箇所に取り付ける時に使用するフード付きのコンセントです。コンセント記号の横にWPと記載します。WPはWaterProofの省略です。エアコン用コンセントエアコンは容量が大きいため、1つのブレーカにつき、1個の専用コンセントとなっています。エアコンは電源が2種類あり、100Vの場合は記載しません。200Vの場合はコンセント記号の横に200Vと記載します。写真のコンセントは「15A/20A兼用コンセント」や差し込み口の形状から「ILコンセント」とも呼びます。conditionerの略です。フロアコンセント床の上にあるコンセントです。コンセント記号の下に▲をつけて表します。使用しないときは蓋を閉じて、フラットにできます。スイッチ(点滅器)基本、スイッチは黒い丸で表し、種類はアルファベットや数字で区別します。馴染みがないかもしませんが、スイッチは点滅器とも呼ばれます。片切スイッチ通常のスイッチです。照明をオンオフするときに使用します。ハンドルを外すとスイッチが見えます。パナソニックの場合、青色が「片切スイッチ」です。3路スイッチ2か所で照明をオンオフしたいときに使用します。階段や扉が2個ある大きな部屋に使用します。写真は3路スイッチですが、表面からでは片切スイッチ、3路スイッチ、4路スイッチの見分けはつきません。パナソニックの場合はハンドルを外して、黄色のスイッチが3路又は4路スイッチです。3路か4路の区別はスイッチの型番や裏側の記号を見ないと分かりません。4路スイッチ3か所以上で照明をオンオフしたいときに使用します。4路スイッチは3路スイッチと一緒に使用する必要があります。片切、3路、4路の違いや配線方法について知りたい方はコチラをご覧ください。続きを見るパイロットスイッチスイッチがオンしたときにスイッチ横の小さなランプが赤色に点灯するスイッチです。確認表示灯とも呼ばれます。トイレの換気扇や屋外の照明など、消し忘れそうな部分に使用します。最近はオフのときに緑色に点灯し、オンのときに赤色に点灯するパイロット・ホタルスイッチも人気があります。シマタケホタルスイッチはオフの状態で緑色に点灯しているので、暗いところでもスイッチの位置が分かりやすくて便利です。玄関や階段におすすめです。記号は黒丸のよこに「H」をつけます。防水スイッチ屋外など、雨水がかかる恐れのあるところに使用します。中にパッキンが入っているので安心です。24時間空調用スイッチ住宅で換気用の24時間空調をオンオフするためのスイッチです。通常は触ることがないため、高めの位置に取付けます。背伸びすると届く高さがおススメです。生活に欠かせないテレビ、インターネットに関連する図記号を紹介します。電話用アウトレット電話線を接続するために使用します。丸の中にTELと書く方が分かりやすいです。テレビ用アウトレットテレビ用の配線をするために使用します。リビングや寝室に欲しいところです。LANコンセント最近は無線が多いですが、通信速度や安定性をもとめる場合は有線がおすすめです。ルーターハブ最近は無線が多いので家では使用しないかもしれません。電力メーターは屋外にあります。分電盤ブレーカが入った分電盤は四角で表します。ここからコンセントや照明に電気を供給しています。き場などに設置されることが多いです。換気扇トイレや脱衣場に設置されます。取り付けか所が天井か壁によって、図記号の形が変わります。インターホン親機インターホン親機はリビングなどの室内に設置され、玄関外に設置される子機と会話できます。複数の図記号があります。インターホン子機インターホン子機は玄関外に設置され、親機と会話できます。ドアホンとも呼ばれます。昔はチャイムやベルなどの音だけでしたが、最近はカメラ付きで訪問者が親機のモニタから分かるタイプが主流です。インターホン親機と同様、複数の図記号があります。シマタケセキュリティ観点や不在時など、訪問者の画像や動画が残るタイプがおすすめです。ジョイントボックス配線同士の接続はジョイントボックス内で行います。プルボックス屋外での電線同士の接続部分を収納するときに使用します。屋外でコンセントを増設したい等、将来用として電線を入れておくと良いです。リモコン床暖房や浴槽のリモコンを表します。シーリングファン空気を循環される器具です。吹き抜けなどの天井が高いところに設置されます。まとめ:屋内配線図について今回は住宅をメインとした屋内配線図の見方を配線と図記号で40個ほど説明いたしました。紹介していない図記号がありますが、今回の図記号を覚えておけば十分だと思います。忘れた場合は今回の記事で確認していただけると嬉しいです。最後に注意点として、図記号は基本的にJISに準拠した記号を使用していますが、設計される方によって若干異なる場合があります。図面を見る時はご注意ください。最新記事シマタケ共働きの子育て会社員。工場で15年間働く電気エンジニア。多数の国家資格を取得。施設や工場で働く電気エンジニアが勉強できる、様々な悩みを解決できるサイトを目指しています。雑記記事も時々書きます。心理学を勉強中でメンタルケア心理士取得。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。リレーの配線を迷わずに行うためには、まず最初にリレーの仕組みや種類を理解する必要があります。今回はそんな悩みを解決する記事となっています。初心者でも理解!電気屋が教える有接点リレーの基本(自己保持回路)シマタケ(@shimatake_117)です。そんな悩みを解決できる記事となっています。不適切な圧着をした場合、感電や焼損事故につながる恐れがあります。...PREV【無料体験あり】危険物乙4の勉強方法はスタディングがおすすめNEXT会社で苦手な人との付き合い方!上手く対処する為の心構えと考え方サイト内検索スポンサーリンクシマタケ共働きの子育て会社員。工場で15年間働く電気エンジニア。多数の国家資格を取得。施設や工場で働く電気エンジニアが勉強できる、様々な悩みを解決できるサイトを目指しています。雑記記事も時々書きます。心理学を勉強中でメンタルケア心理士取得。