32UBPPA5.4S1985年頃の給水ポンプユニットです。t.nakamuraコメントする給水ポンプユニットには圧力タンクがついています。メーカーでは6か月に1回の空気圧の点検、及び3年での交換が推奨されています。圧力タンクの仕組みまずは断面図です。圧力タンク断面図NOKカタログより抜粋http://www.nok.co.jp/product/fluid.htmlタンクの上側に空気、下側に加圧された水が入っています。その間にはゴムの膜(ブラダといいます。図の水色の部分)で隔離されています。この上側に入った空気圧を点検する必要があります。空気の注入口やゴム膜を空気が透過することで空気圧が低下していきます。空気の圧縮性を利用したもので、流体の圧力を蓄えて、瞬間的に大量の圧力流体を供給したり、脈動や衝撃圧などを吸収することができます。圧力タンクのパンクところが、ブラダに穴が開くと下側の水が上側に漏れてきてしまい、最終的に上下とも水で充填されてしまい役割を果たさなくなります。穴の開いたプラダ圧力タンクを切断するとこのようになっています。写真右側は水室ですのでコーティングされてきれいですが、写真左側の空気室は水が溜まって錆が酷くなっています。本来はきれいな状態です。穴あきの要因のひとつが空気が抜けている場合です。空気が抜けていると、ブラダが空気室側に引っ張られ、容器と接触し摩耗します。その個所が弱くなり穴が開く要因の一つです。まとめブラダも厚めのゴムで簡単にはパンクしませんが、空気が抜けたまま使用すると寿命が縮まります。空気圧の点検時は水室側の水を抜いてから空気圧を点検します。ブラダが破損した場合はゴムの汚れや錆が蛇口より出てくることがあります。32UDRF51.51988年頃の給水ポンプユニットです。KNV2-405A1.5の減圧弁VPB2-50を分解しました。A-50PCL326-51.1W1990年頃の給水ポンプユニットです。t.nakamuraコメントする給水ポンプユニットにも寿命があります。故障したら修理になりますが、修理費が新品に近い金額だったり、故障頻度が高く断水になり迷惑がかかることがあります。車も10年位とか冷蔵庫は8年位で交換、というのがポンプユニットにもあります。いつ頃が交換時期なのか?というのがこの話題です。t.nakamuraコメントする荏原の浅井戸ポンプHPN型をHPA型に交換する事例がありましたので、交換工事をする場合の寸法の違いを確認しておきました。t.nakamuraコメントする一般的に飲用に使用するポンプは浸出性能基準を満たしているものが使用されます。その性能を満たしていないものは使用しません。排水用の水中ポンプが安いからといって、飲用水用に使用することはありません。50GN-40×325-C2.2×2B1990年頃の給水ポンプユニットです。t.nakamura給水ポンプをインバーター制御にすることによる利点として、水圧の変動が少なく制御がしやすいというものがあります。ads施工地域お問合せポンプ交換のお問い合わせはこちらから概算見積もり即日発行、写真をメールに添付してお送りください。取扱説明書がダウンロードできるようになりました。2016/04/25【アップデート】荏原時報のNo.248が掲載されました。2015/06/29【アップデート】荏原時報のNo.247が掲載されました。2015/05/15【アップデート】荏原時報のNo.246が掲載されました。100周年】記念品を頂きました。