1、屋外対応の消音ボックス付送風機。消音カバーや防振架台を標準装備、軒下や屋上などの屋外設置が可能。大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応できる屋外形キャビネットファン〈大風量タイプ〉です。屋外使用が可能な直結駆動タイプ消音ボックス付送風機。2014年2月時点当社調べ。・分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー“エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減しました。・消音カバー接続部には防鳥網を備えております。床置き架台にはスプリング防振を採用。床面への振動伝播を抑制しています。全機種590mm以下。狭いスペースにも設置できます。汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。ダストブローガイダー「DBG」採用!(当社特許構造)■付着粉塵量比較(代表静圧風量時)※2:当商品当社基準での埃付着加速試験にて、JIS試験用粉体(3種・12種他混合)の付着重量が同一運転時間において、“DBG無しの標準羽根”が84gに対し、“DBG有りの撥油性塗装羽根”は40gに低減。●省メンテ直結駆動ファンモーターユニット・天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易です。・ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要です。●着脱可能ドレンパン清掃作業性に配慮し、ドレンパンを着脱可能としました。側面からのドレンパン内部の確認が行えます。パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮しました。・許容吸込み空気温度80°Cに対応。機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装とし、厨房換気での耐食性に配慮しました。下記を目安に使用目的に応じて機種を選定してください。施工が簡単です!※3:風量4,000m3/h時、50Hz。屋外形キャビネットファン〈大風量タイプ〉なら1台で杉の木約8本分のCO2を削減。屋外形キャビネットファン〈大風量タイプ〉は消費電力が少ないので、ベルト駆動遠心送風機に比べ、年間約8本分の杉の木が吸収するCO2を削減できます。m3/h時、FY-28CCM3(50Hz)1470WとFY-15FKSC1CE(50Hz)1580Wとの比較。1台あたり年間約114kgのCO2削減。パナソニック・ホーム。