>RS485について入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。07:47回答数:4件PLC(シーケンサー)でRS485のポートに”A”、”B”の表示があります。ネットで調べると通常アイドル状態で”A”が”+”、”B”が”-”のようです。これを相手側の”A”、”B”と逆に接続すると壊れる可能性があるでしょうか。使用しているPLCの電圧を測定すると現在0.1vしかありません。初歩的な質問ですいませんが宜しくお願いします。通報するこの質問への回答は締め切られました。(3)です>メーカーに問い合わせてみます。前任者が作ったもので動くはずだったのですが、PLCの相手を2台デイジーチェーン接続すると動きませんでした。会社が遠いので月曜に調べる前にここに投稿しました。ありがとうございました。「必ず極性を確認の上結線してください。...この回答への補足PLCはオムロンCP1Lです。同じオムロンなら機種が違っても同じと思いますが、メーカーに問い合わせてみます。逆に繋いでも信号の"1"、"0"が逆になるだけでハード的なストレスは発生しません。>使用しているPLCの電圧を測定すると現在0.1vしかありません。その時は出力OFFになっていただけで壊れたわけではないと思います。回答ありがとうございます。ハード的に壊れなくても1、0が逆になって意味がなくなる訳ですね。08:05壊れることはないですが、動かないと思います。485は差動ですから(同じく差動になる422のマルチドロップタイプ)、信号的にはレベルが逆(片方がHなら、もう片方はLレベル)になるだけで同じ電圧しか出ませんので。ちなみに、232は信号線とGNDのシングルエンド非平衡に対して、422/485は両方信号線なのでノイズに強いです。これはノイズが同じように乗るため(ツイストペア線を使って出来るだけ同じ環境にする)、除去し易いからです。アドバイスありがとうございます。B)」とすると「C」が必ず「B」の倍数になるのは何故ですか。回答数ランキングです。職業恋愛アドバイザー・婚活アドバイザーこの専門家の回答をチェック他の専門家の回答をチェックこのQ&Aを見た人が検索しているワードRSRS-485SDARDB極性このQ&Aと関連する良く見られている質問QRS485終端抵抗RS485でネットワークを構築する場合、終端抵抗はネットワーク上の片側のみに接続でよいのでしょうか?それとも両側に必要なのでしょうか?また、抵抗値はどれくらいが適切なのでしょうか?どなたか回答をお願いします。Aベストアンサーこちらで説明されてます。http://ja.wikipedia.org/wiki/EIA-485他の回答も見るQRS485通信で使用するケーブルについてとある計器からRS485経由で一方的に流れてくるデータをパソコンに収録したいのですが、よくわからず困っております。計器からの出力端子はD-sub9pinです。パソコンへ接続するには計器からRS485接続で変換機⇒USBかRS232C経由でパソコンへ接続を考えています。RS485通信対応のケーブルを買いたいのですがどういった物が使えるのかわかりません。無知な私にどなたかご教授お願いします。(1)計器から変換機に接続する際にRS-232C用のケーブルを使用することはできますか?(2)専門書等では『RS485通信で使用するケーブルはツイストペアケーブルを使用し,終端抵抗を設ける』といった記述がありますが,一般的に使用されているRS-485通信対応のケーブルはどういった物がありますか?お願いします。_)Aベストアンサーふつうの多芯ケーブルが使えます。単芯3本でも問題ないです。+D、-DのほかにシグナルGNDの接続が必要です。19200bpsで1000mぐらいでは問題おきません。本当にRS485ならば問題は抵抗です。本来の意味の終端抵抗は+Dと-Dの間に入れてインピーダンス整合を図りますが、RS485ではバス形式でオープンになるタイミングがあるため、この間をゴミデータと認識させないためにプルアップ抵抗、プルダウン抵抗を入れる必要がある場合があります。これが無くても問題なく動くと言うプログラムもありえますのでメーカーに確認してください。DNGはコネクタに出ていますがプルアップ用の+5Vがコネクタに出ているかどうかは分かりませんよね。RS485のコネクタは共通の規格というものは無いので個々の機器の仕様書で確認して接続する必要があります。他の回答も見るQ配線色についてAC回路の配線色は一般的には接地側が白を使うと思います。DC回路の配線色はどうなんでしょうか?センサー等でみかけるのが、青(-相)茶(+相)黒(出力)です。線を赤、白、黒にした場合は、どのようにするのが、本当なのでしょうか?又。黒白2芯の場合はどっちを+にするのでしょうか?AC回路で考えると白が-相にするような気がするのですが。誰か教えてもらえますか?AベストアンサーAC配線の場合は内線規程等で白を接地側にすることが定められていますが、DC配線用のカラーコードの規格が定められていないため、DC電源コードのリード線のコードの色はDC電源の設置環境等によって変わります。通常、グリーン、またはグリーンとイエローの色がアースケーブルになります。DC回路では一般的に、黒は(-)、赤および茶は(+)です。赤黒の場合、赤が(+)で、黒が(-)です。赤白の場合、赤が(+)で、白が(-)です。白黒の場合、白が(+)で、黒が(-)です。青白の場合、青が(+)で、白が(-)です。赤青の場合、赤が(+)で、青が(-)です。茶青の場合、茶が(+)で、青が(-)です。赤白黒の場合、赤が(+)で、黒が(-)です。1つのコネクタ内で色を変えて(-)とすることは通常しないので、白は(+)になることが多いです。正負両電源の場合に、赤(+電源)、黒(GND)、白(-電源)とすることもあります。テスタで確認するのが確実です。現在他人が作ったシーケンサを読んでいます。その中でファイルレジスタ(R)というものを使用しているのですがそれが、どういうものかというのは「QnUCPUユーザーズマニュアル(機能解説・プログラム基礎編)」をよんでなんとなく分かりましたが、基本的な使い方がよく分かりません。D560]6000とR480の中身を乗算してD560へ格納プログラムの何処を見渡してもRの値を出力、または値を定義している命令がみあたりません。実態は何処にあるのでしょうか?もしくは自動で振り当てられるのでしょうか?**装置の構成としては**三菱のQシリーズのCPUユニット(Q03UDECPU)を使用しその他インテリジェント機能ユニットなども多数使用しています。ちなみに「QnUCPUユーザーズマニュアル(機能解説・プログラム基礎編)」を読んでも分かりませんでした。初心者で申し訳ありませんがどなたかご教授をお願い致します。Aベストアンサーファイルレジスタ自体はDレジスタと同じ機能ですDレジスタとなんら変わることは有りませんただ、パラメータ設定で容量を可変出来るだけです>プログラムの何処を見渡してもRの値を出力、または値を定義している命令がみあたりません。200V単相と3相の違いについて教えてください。違うのでしょうか?電気のことはぜんぜん分からないので詳しくお願いします。電源200V単相と3相の違い...すでに三人の方から回答があるとおりですが、まだ出ていないことを補足します。(なお、既出の一部に明らかな誤解もあるようですが、それを指摘することは、規約違反となり、削除対象とされるので控えます。)電気の理論には、「対地電圧」という考え方があります。大地に対する電圧です。単相200Vの対地電圧は、100Vしかありません。それに対し、三相200Vの対地電圧は、173Vまたは200Vあります。この違いは、万が一感電した場合の人体に及ぼす危険性に影響します。このため、住宅の屋内では原則として、三相200Vを使用することができません。ご質問は、会社ということですから、この点はクリヤされますが、そのサーバーが、対地電圧150V以上に耐える設計がなされているかどうかを、確認する必要があります。あと、200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V30A(3相)から電源をとると...前項の問題がクリヤしたとして、次に、質問者さんの会社が、低圧受電か高圧受電かによって、この答えは変わってきます。電力会社から200Vの低圧で受電し、単相と三相の二つのメーターが付いている場合、原則として単相負荷は単相契約で使用します。何らかの事情で単相負荷を三相契約で使用したい場合は、事前に電力会社と協議し、それなりに基本料金を支払うことが必要です。6,000Vあるいはそれ以上の高圧で受電し、自社内で200Vに落として使っている場合のうち、電力会社との契約が「負荷契約」であったら、前述の低圧の場合と同じです。高圧受電で、電力会社との契約が「変圧器契約」であれば、単相負荷を三相配線で使用しても、道義的には問題ありません、ただし、三相変圧器に単相負荷をかけると不平衡が生じ、電圧降下や変圧器の温度上昇を招く場合もあります。事前に十分な技術的検討が必要です。200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V50A(3相)から電源をとると...200Vで30Aということは、6kVAの容量といいます。200V50A(三相)は、17.3kVAですが、そこに6kVAの余裕があるかどうかを検討しなければなりません。単相の電源盤からとるとしても、同じです。余裕がなければ、電線を太くして、ブレーカも大きなものに取り替えることなどが必要になります。どのような業種の会社か存じませんが、「エアコンのスイッチを入れたら、サーバーまで落ちてしまった」ではしゃれにもなりません。経験的に、単相にしろ三相にしろ、6kVAもの余裕がある電源盤は、比較的少ないように思います。事前に電気工事業者と十分な打ち合わせをされることをお薦めします。電源200V単相と3相の違い...すでに三人の方から回答があるとおりですが、まだ出ていないことを補足します。(なお、既出の一部に明らかな誤解もあるようですが、それを指摘することは、規約違反となり、削除対象とされるので控えます。)電気の理論には、「対地電圧」という考え方があります。大地に対する電圧です。単相200Vの対地電圧は、100Vしかありません。それに対し、三相200Vの対地電圧は、173Vまたは200Vあります。この違いは、万が一感電した場合の人体に及ぼす危険性に影響します。このため、住...続きを読む他の回答も見るQNをkgに換算するには?ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?一応断面積は40mm^2です。1N=9.8kgfなので、「40kg=N×0.98」でいいのでしょうか?ただ、式の意味がイマイチ理解できないので解説付きでご回答頂けると幸いです。どなたか、わかる方よろしくお願いします。Aベストアンサーこんにちは。kgfはSI単位ではないですが、質量の数値をそのまま重さとして考えることができるのがメリットですね。>>>ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?なんか、日本語が変ですね。「ある試験片に40kgの重りをつけた時の引っ張りの力は何Nの力で引っ張るのと同じですか?」ということですか?・・・であるとして、回答します。40kgのおもりなので、「おもりにかかる重力」は40kgfです。重力は万有引力の一種ですから、おもりにも試験片にも、地球からの重力はかかります。試験片の片方が固定されているため、見かけ、無重力で、試験片だけに40kgfの力だけがかかっているのと同じ状況になります。だいたい400N>>>1N=9.8kgfなので、「40kg=N×0.98」でいいのでしょうか?いえ。>>>一応断面積は40mm^2です。力だけでなく、引っ張り応力を求めたいのでしょうか。あれば、400Nを断面積で割るだけです。