CATV・アンテナ工事を中心に活動している有限会社アベ冷熱技研のBlogです2019年9月30日月曜日キッチンリフォームに伴うオール電化工事が完了しました今月始めから取り掛かっていました、オール電化工事が本日完了お引渡しでした。給湯専用エコキュート370Lタイプをお買い上げいただきました。今年の5月頃に一度ご相談いただきまして、お見積りをしていました。既存の給湯器は、2004年にアベ冷熱技研で施工させていただいた、長府製の灯油ボイラーです。故障もなくこれまで使われていましたが、今回キッチンをリフォームされると言うことで、ガスコンロをIHクッキングヒーターにして、給湯器もエコキュートにしたいとのご希望です。IHについては、システムキッチンに組み込みという事で、リフォーム業者さんから購入されます。今回はエコキュートの設置がメインですが、電気工事も結構なボリュームになります。図面を描いて、四国電力へ申請を行います。工事に着工する訳ですが、既存のボイラーの位置へタンクユニットを設置するため、一度ボイラーを移動しての作業になります。基礎も広げないといけないし、この辺の配管類も整理しなければなりません。配管周りを削って、埋設されている配管を調べます。既存配管を整理して、基礎を広げるために型枠を組み上げます。コンクリートを流し込んで、一週間ほど寝かせます。その間もボイラーが使える様に、奥の方へ移動しました。エコキュート設置までに、電源工事を行わなければなりません。今回、宅内にある分電盤は触らない事にしました。すべて、隠蔽できません。主幹容量が40Aですから、ここまでのケーブルも入れ替えが必要になります。諸々考えていくと、ここだけでかなりの費用が掛かるため、ここはこのままで。幹線作業に掛かります。メーターの引込み側のケーブルを、容量の大きなものに張替えなければなりません。既存のケーブルはCV8sq-3c。新しく引き直すケーブルはCV-T14sqで、許容電流は80Aを超えます。ハシゴを入れるのに苦労しましたが、なんとか作業開始。ケーブルを張り替えるので、停電作業です。この日も暑い一日だったので、急いで作業を進めます。既存メーターがあった位置にボックスを取付けて、ブレーカーを組みます。この中へ、主幹60Aのブレーカーを組んで、既存宅内ケーブルと、エコキュート、IHを接続する様にしています。既存メーターは右側へ移動。雨線外なので、メーターボックスを付けました。エコキュートは建物の反対側にあるので、外壁をぐるっと...延々と横引きして、設置場所まで延長しました。簡単な様ですが、まぁまぁ大変です(^_^;)いよいよエコキュートを設置します。既存ボイラーを撤去して、配管を整理しておきます。仕入先に手伝ってもらって、ブロック塀越しに搬入。足元は引抜き強度抜群のウエッジ式アンカーで、しっかりと固定。ヒートポンプユニットもセットして、配管類を接続していきます。追い焚き配管が無い分、施工はやりやすいです。熱効率を良くするため、根元までしっかりと保温材を巻き付けます。外周りはこんな感じで完成です。していた配管もスッキリと収まりました。行い、エコキュート取付作業は完了です。翌日からキッチン周りのリフォームが始まりました。大工さんと打ち合わせして、IHクッキングヒーターの位置を確認。専用コンセントを取付けるために、配管をしておきました。取り急ぎ、四国電力へ竣工連絡を行い、スマートメーターを送ってもらいます。メーターが到着すると、アナログメーターとの取替えを行います。メーターの取替も自社で可能です。メーター周りはこんな感じで完成です。ここはごちゃごちゃしてしまいましたが、隠蔽できないので仕方ありません。ケーブルは露出させない様に、すべて管内へ収めて保護しています。本日、システムキッチンが座ったので、IH専用コンセントを取付けにお伺い。IH下の収納部の奥にコンセントをを取付けます。これで今日からIHも使えますが、まだクロス貼りが終わっていないので、まだもう少しお預けの様です。今日確認すると、電柱からの引込み線も張替えられていました。これですべての作業が完了し、お引渡しさせていただきました。リフォーム完了が楽しみですね。クロス貼り変えついでに、エアコンの分解洗浄もご依頼いただきました。それはまた後日、クロス貼りが終わってから再取付けにお伺いさせていただきます。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。