kgfはSI単位ではないですが、質量の数値をそのまま重さとして考えることができるのがメリットですね。>>>ある試験片に40kgの重りをつけた時の荷重は何Nをかけてあげると、重り40kgをつけたときの荷重と同等になるのでしょうか?なんか、日本語が変ですね。「ある試験片に40kgの重りをつけた時の引っ張りの力は何Nの力で引っ張るのと同じですか?」ということですか?・・・であるとして、回答します。40kgのおもりなので、「おもりにかかる重力」は40kg...続きを読む他の回答も見るQ三菱GOTの画面切り替えについて現在私はLDプログラムの制御に合わせてGOT画面を製作しています。三菱の資料やら、ダイアログを色々操作してみてもわからないことが浮かんできました。動作の流れから説明しますとスタート(画面1.ボタンタッチ)→稼働画面に切り替わる(画面2)→製作したプログラムを実行→実行回数がカウンタ設定値に達したところで稼働停止。このあと、稼働終了後にタッチ操作なしで画面1に戻したいのですがその方法がわからないでいます。現在使用している機種では対応していない機能なのか?と、この4点が今浮かんでいる疑問になります。Q01UCPUGOT:GT1455-TBCDEです。Designer3を使用しています。これがわからないと先に進むことができない感じがあるので、少しでも思い当たる点がありましたら是非回答を頂きたく思います。現在私はLDプログラムの制御に合わせてGOT画面を製作しています。三菱の資料やら、ダイアログを色々操作してみてもわからないことが浮かんできました。動作の流れから説明しますとスタート(画面1.ボタンタッチ)→稼働画面に切り替わる(画面2)→製作したプログラムを実行→実行回数がカウンタ設定値に達したところで稼働停止。このあと、稼働終了後にタッチ操作なしで画面1に戻したいのですがその方法がわからないでいます。ベース画面の画面切り換えデバイスに格納された画面番号のベース画面を表示します。ベース画面の画面切り換えデバイスに格納された画面番号のベース画面を表示します。ウィンドウ]ここに任意の画面切り替えデバイス...続きを読む他の回答も見るQブレーカー容量のだしかたブレーカーの定格電流のだしかたを教えていただきたいのですが?単相100/200Vのときと、三相200Vのときです。20Kwのときはどうすればいいのでしょうか?のように例えを入れてくだされば幸いです。Aベストアンサー>12000/(200/1.732)=34.64Aでいいのでしょうか?このような場合ブレーカー容量は40Aでいいのでしょうか...ブレーカー容量は電線の太さで決まり、電線の太さは許容電流と電圧降下で決まります。許容される電圧降下を1%とすれば、電線こう長12mまでVVケーブル8mm2でよく、ブレーカーは40Aです。電線こう長が12mを超え21mまでなら14mm2で50A、21mを超え33mまでなら22mm2で75Aとなります。電圧降下が2%とか3%とかまで許されるなら、電線こう長はそれぞれ2倍、3倍となります。私が知っているのは制御盤中のリレーに他所に信号を送るためにその制御盤内の電圧がかかってない配線を言います。名を無電圧回路とも言い、その線は一目で分かるように違う色の電線で配線をします。ありますが、そこの無電圧部分だけ黄色とか、オレンジ色で配線します。リレーはその制御盤の電圧で作動させて信号をおくる。そのリレーが作動したら他の制御盤の内部を操作するというものです。その配線にはその制御盤の電源を切っていても他の制御盤が電源が入っていたら電圧が通電しているので危険です。そこだけを分かるように色違いで配線します。他の回答も見るQCOMポート通信をモニターしたい現在、PCと組み込み系の端末との間でRS-232C通信をさせています。このRS-232C通信のTXとRXのデータのタイミングなどをモニターできるソフトはありませんでしょうか?現在RS-232C通信をさせているのですが、組み込み系の端末側にはTCP-RS232C通信変換のモジュールを取り付けていて、PC側もTCP-RS232C変換させるソフトを使用しています。TCP-RS232C通信変換のモジュールはWIZNET社製のWIZ110SRというのを使用しています。VSPというソフトを使用して、TCPで受けたデータをRS-232Cに変換して受信プログラムソフトに転送しています。このPC側の受信ソフトとTCPへ変換する間のCOMポートの通信をモニターできるようなソフトというものはありませんでしょうか?どうぞ、ご教授頂きますようお願い致します。後者ならソフトで何とかできる...かも知れません。こちらの組み込み系開発ではラインアイ社の機器を使用しています。http://www.lineeye.co.jp/html/product_le2500.htmlhttp://www.lineeye.co.jp/html/product_le3500.htmlなどですね。http://www.lineeye.co.jp/html/product_LE-200PS.htmlhttp://www.lineeye.co.jp/html/product_LE-150PS.htmlでも用途によっては十分かも知れません。組み込み開発に使うのであれば1台あった方が何かと便利です。それなりに高機能なので...値段も結構しますけどね。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。