平成29年度No.7令和2年度(2020年度)の各候補問題の複線図の書き方はこちら、令和2年度(2020年度)の候補問題の単線図(配線図)と複線図の一覧表はこちらのページを参考にしてみてください。No.7の複線図の書き方の解説ページです。技能試験の施工の練習(実際に課題を作る練習)をするときには、候補問題の単線図を複線図に直し、その直した複線図を見ながら施工していきます。したがって、各候補問題の単線図を複線図に直せないと施工することすらできない(技能試験の勉強を進めることができない)ことになりますので、技能試験の勉強をスタートしたら、まず初めに複線図の書き方をおぼえなければなりません。(ちなみに、候補問題は上期試験と下期試験で共通で全部で13問あり、試験では13問のうちのどれか1問が出題されます。)複線図の書き方は初めはよく分からないかもしれませんが、複線図を書くためには書くための手順があって、その手順を守って書いていけばだんだん慣れてきて簡単にスイスイ書けるようになります。複線図を書くときの基本的な手順はだいたいどの候補問題も同じで次のようになります。�@単線図に書かれている電源、器具などを同じ配置で書きます。�A電源の接地側をスイッチ以外の器具につなげます。�B電源の非接地側をスイッチとコンセントにつなげます。�Cスイッチからそのスイッチに対応する器具につなげます。�D電線を接続するところ(VVF用ジョイントボックスとアウトレットボックス)を○または□で囲みます。(VVF用ジョイントボックスは○、アウトレットボックスは□)�Eスリーブで接続するところには●、コネクタで接続するところには■を書きます。�F電源の接地側につながっている線に「シ」(白色の電線の意味)と書きます。�G電源の非接地側につながっている線に「ク」(黒色の電線の意味)と書きます。�H電線の色が書かれていないところに残りの電線の色を書きます。複線図を書く基本的な手順は以上のようになり、この順番で書いていくと候補問題の複線図が完成します。「う〜ん、めんどくさそうだな〜。・書く順番を守る!・練習する度に書き方や書く順番を変えない!ことで、この2つが大きなポイントになります。技能試験を受験する方に複線図の書き方を教えて複線図を書いているのを見ていると、毎回書く順番が違っていたり、書き方が書く度に違っていたりする方もいたりします。書く順番と書き方は毎回同じにするということを意識しながら複線図を書くようにしましょう!複線図の基本的な書き方のページでは、簡単な単線図を例にして複線図の基本的な書き方について解説していますので、複線図の勉強をこれから始める方は参考にしてみてもいいと思います。平成29年度(2017年度)候補問題No.7の単線図は、3路スイッチを2個と4路スイッチを1個使った単線図です。3路スイッチと4路スイッチを組み合わせて使うことで、3箇所からランプレセプタクル2個をON/OFFできます。(ちなみに、この単線図は平成28年度の候補問題No.7と同じです。)(単線図の詳細は、平成29年度候補問題No.7の単線図の解説のページを参考にしてみてください。)この単線図を複線図を書くときの手順通りに書いて複線図に直してみます。ここで、複線図を書く条件(想定される電線の接続方法)は次のようにします。※電線の接続方法は想定ですので、本番の試験では接続方法が異なる可能性もあります。試験のときは問題用紙に記載されている施工条件を確認し、必ずそれに従ってください。それから、3路スイッチと4路スイッチを使った単線図の複線図への直し方は、他の複線図の書き方とはちょっと違ったところもあります。基本的な書き順はどれも同じで、決まった順番で書いていくだけなのでおぼえてしまえばどうってことないですよ。�@単線図に書かれている電源、器具などを同じ配置で書きます単線図の配置そのままで電源、器具などを書きます。前に、3路スイッチと4路スイッチについてちょっとだけ説明します。3路スイッチと4路スイッチは複数箇所から同じ照明などをON/OFFするときに使われるスイッチで、階段の照明用のスイッチなどに使われています。2箇所からON/OFFするときには3路スイッチを2個、3箇所からON/OFFするときには3路スイッチを2個と4路スイッチを1個使います。この候補問題では、3箇所から2つの「イ」のランプレセプタクル(1つは施工省略)をON/OFFするので、3路スイッチ2個と4路スイッチ1個が使われています。複線図に3路スイッチと4路スイッチの図を書くときは次のように書きます。3路スイッチには端子が3つ(穴は4つ)あって端子番号はそれぞれ「0」「1」「3」、4路スイッチには端子が4つあって端子番号はそれぞれ「2」「4」「1」「3」です。3路スイッチの場合には端子の○を3つ書いて、4路スイッチの場合には端子の○を4つ書きます。あとはスイッチっぽく書くために図のように線を書いておきます。3路スイッチと4路スイッチについてここでは詳しく説明しませんが、もうちょっと詳しく知りたい方は3路スイッチと4路スイッチのページを参考にしてみてください。それでは話を戻して、単線図の配置そのままで電源、器具などを書きます。複線図は電線一本一本のつながりが分かるように書くものなので、電源は接地側と非接地側を区別できるように、接地側を「N(シ)」、非接地側を「L(ク)」と書きます。3路スイッチと4路スイッチは上の図を真似て書けばいいですね。このときに端子番号を間違って書くと間違ったところに結線したモノができあがってしまうので注意ですよ!スイッチと器具の対応を表わす「イ」も忘れずに書きましょう。電源の「N(シ)」と「L(ク)」は、(シ)と(ク)は書かずに「N」「L」だけでもかまいません。電源の接地側と非接地側を区別できれば何でもいいです。�A電源の接地側(N(シ))をスイッチ以外の器具につなげます電源の接地側(N(シ))をスイッチ以外の器具につなげます。この場合のスイッチ以外の器具とは、2つのランプレセプタクル(1つは施工省略)ですね。このときに気を付けてほしいのですが、線のつながりを表わす「●」を必ず書くようにしましょう。複線図を書き進めて線が多くなって重なってくると、線のつながりが分からなくなり混乱してしまいます。本番のときに「●」を書き忘れていると最後の方で焦っちゃいますよ!�B電源の非接地側(L(ク))をスイッチとコンセントにつなげます電源の非接地側(L(ク))をスイッチとコンセントにつなげます。この候補問題の場合はコンセントはないのでスイッチだけにつなげますが、3路スイッチと4路スイッチがある回路の場合は、まず1つ目の3路スイッチ(この場合左側の3路スイッチ)の「0」につなげます。つなげる端子番号を間違えないように注意しましょう!�C3路スイッチから4路スイッチにつなげます左側の3路スイッチの「1」を4路スイッチの「2」に、左側の3路スイッチの「3」を4路スイッチの「4」につなげます。端子番号を間違えないように注意!左側の3路スイッチの「1」を4路スイッチの「4」に、左側の3路スイッチの「3」を4路スイッチの「2」につないでもいいですけどね。�D4路スイッチから3路スイッチにつなげます4路スイッチの「2」「4」の反対側の端子番号は「1」「3」なので、4路スイッチの「1」を右側の3路スイッチの「1」、4路スイッチの「3」を右側の3路スイッチの「3」につなげます。ここでも、端子番号を間違えないように注意!4路スイッチの「1」を右側の3路スイッチの「3」、4路スイッチの「3」を右側の3路スイッチの「1」につないでもいいですけどね。「1」を「1」へつなぐ、「3」を「3」へつなぐ、とおぼえておく方が簡単なんじゃないかと思います。�Eスイッチからそのスイッチに対応する器具につなげます「イ」の3路スイッチと4路スイッチで「イ」の2つのランプレセプタクル(1つは施工省略)をON/OFFするので、右側の3路スイッチの「0」を2つのランプレセプタクルにつなげます。�F電線を接続するところを○または□で囲みます電線を接続するところを○または□で囲みます。電線を接続するところとはVVF用ジョイントボックス部分またはアウトレットボックス部分のことで、VVF用ジョイントボックスの場合は○で、アウトレットボックスの場合は□で囲みます。この候補問題の場合は電線を接続するところが2箇所あって、左側はVVF用ジョイントボックスなので○で、右側はアウトレットボックスなので□で囲みます。ここでちょっと補足ですが、技能試験ではVVF用ジョイントボックスは支給されず、VVF用ジョイントボックスがあるものとして施工します(VVF用ジョイントボックスの取り付けは省略される)。(アウトレットボックスは支給されるので、アウトレットボックスがある単線図の場合にはアウトレットボックスの取り付けが必要です。)たまに「VVF用ジョイントボックスがありません!」と言う人がいますが、間違いなくありません。�Gスリーブ接続には●、コネクタ接続には■を書きます電線をスリーブ(リングスリーブ)で接続するところには●を、コネクタ(差込形コネクタ)で接続するところには■を書きます。ここでは、左側のVVF用ジョイントボックスでの接続はリングスリーブによる終端接続、右側のアウトレットボックスでの接続は差込形コネクタによる接続と想定していますので、左側の電線を接続するところには●を、右側の電線を接続するところには■を書きます。このときに、電線2本だけを接続するところに●または■を書き忘れる人が多いので注意ですよ!�H電源の接地側(N(シ))につながっている線に「シ」と書きます電源の接地側(N(シ))につながっている線に「シ」と書きます。この「シ」の意味は電線の絶縁被覆の色が白色という意味で、接地側(N(シ))につながる電線の色は基本的に白色になります。電源の接地側(N(シ))からたどっていって、つながっている線にだけ「シ」と書けばいいです。複線図に電線の色を書いていくときも、必ず順番を守ってください。書く順番を守ることが複線図を間違えずに書くコツですので。�I電源の非接地側(L(ク))につながっている線に「ク」と書きます電源の非接地側(L(ク))につながっている線に「ク」と書きます。この「ク」の意味は電線の絶縁被覆の色が黒色という意味で、非接地側(L(ク))につながる電線の色は基本的に黒色になります。電源の非接地側(L(ク))からたどっていって、つながっている線にだけ「ク」と書けばいいです。�J電線の色が書かれていないところに電線の色を書きます電線の色がまだ書かれていないところに残りの電線の色を書くと完成です。2心ケーブルの電線の絶縁被覆の色は「黒色と白色」、3心ケーブルの電線の絶縁被覆の色は「黒色と白色と赤色」なので、残りの電線の色は決まりますね。(4路スイッチとアウトレットボックス間には2心ケーブルを2本使います。)あ、この候補問題の場合、下の図の点線で囲まれているところの色は決まりませんね。このような場合は、色が入れ替わってもかまいません。これで平成29年度(2017年度)候補問題No.7の複線図が完成しました。複線図を書くときには書く順番があって、その順番を守って書けば誰でも簡単に書けるので頑張って複線図の書き方をおぼえましょう!それから、技能試験の練習(試験対策)を進めるためには、まず複線図が書けないとどうにもなりませんので、技能試験の練習を効率よく進めるためにも複線図の書き方は早めにおぼえておいた方がいいですよ。単線図の解説平成29年度No.7のページを参考にしてみましょう。施工条件についてはこちらの技能試験の施工条件の解説を参考にしてみてください。技能試験対策用のおすすめの参考書はこちら、材料セットはこちら、工具セットはこちらのページで紹介していますのでこちらも参考にしてみてください。(平成29年度(2017年度)の候補問題の単線図と複線図の一覧表はこちら。候補問題No.1の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.2の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.3の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.4の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.5の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.6の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.8の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.9の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.10の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.11の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.12の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。候補問題No.13の複線図の書き方について解説しています。複線図を書く手順と書き方について解説していますので、複線図の書き方の勉強の参考にしてみてください。平成29年度の候補問題No.13は、自動点滅器がある候補問題です。候補問題の単線図と複線図を一覧表にまとめました。