光熱費試算してみませんか?エネルギーを大切に使う、eco電化ライフをはじめませんか?オール電化のお宅が増えていますね。エネ」で、人にやさしく、地球にもやさしいからです。オール電化にはたくさんのメリットがあり、導入されたお客様の約98%の方が「満足」と回答されています。オール電化にされていない方で、「今、自分のところは毎月どのくらい光熱費が掛かっているんだろう?」と思った方は、お気軽にアベ冷熱技研へお声掛けください。んのすけショップ」ですから、電化住宅にするために必要な電気工事はもとより、電力申請手続きまで一貫して行いますので、お気軽にご相談ください。アベ冷熱技研は、四電エナジーサービス認定「でんのすけショップ」です。お客様に最適な機器と、無理のないお支払い方法をご提案いたします。ネットワークの臨時会議に参加してきました。(25組織の集まり)、各町内の防災担当者が集まって話し合いを進めていますが、4月からの本格的な立ち上げに向けて、いよいよ大詰めになっています。細かな所はまだまだ時間が掛かりそうですが、何とか形も出来上がり金銭面でもうまく進みそうです。次回、役割分担を決めるそうですが、どうなりますやら。自分はこの地区の居住者では無いので、どこまで首を突っ込んでいいものか毎回悩みどころです。「若い人に期待しとるよ」って言われますが、難しいところですねぇ。断る理由は山ほどありますが、八坂地区の人達には小さな頃からお世話になってますし。システム用の売電力量計の取替工事にお伺いしてきました。この取替えのお問い合わせや、ご依頼が増えてますね。みなさんネット検索されて、アベ冷熱技研を見付けていただいた方ばかりですが、口を揃えて言われる事は「設置した業者が信頼できない」「メーター取替えに、結構な金額提示をされる」。電力量計が10年毎の取替えが必要な事も、ご購入時に聞いていない方も多く、売りっ放しやりっ放しが横行している様ですね。ご購入頂いたご縁を、こんな形で失くすなんて残念なお話です。今回は急ぎの取替えでした。今月末には期限が切れてしまうとの事。大体3ヶ月前には、四国電力から通知が届くのですが。日数が無いため、安価な中古は間に合いませんので、少し価格は上がりますが新品で手配を掛けました。問題は、検定済みの電力量計がメーカーにあるかどうか。一週間掛からず段取りしてくれたので、何とかギリギリ本日お伺いさせていただきました。主開閉器を遮断して宅内を停電(無負荷状態)させます。左が撤去機、右が取替機(富士電機製)。新しい電力量計を取付けます。取付け時、宅内側は通電されていませんが、電力量計側は通電された状態(活線状態)なので注意が必要です。感電防止のために低圧用ゴム手袋で安全対策を行い、トルクドライバーを使い規定トルクで端子を締めます。送電前にテスターで電圧測定を行い、接続ミスがないか確認し、主開閉器を入れて送電します。正常に電力量計が動作しているか確認を行い、お引き渡しです。後は、指示数や品番などを四国電力へ報告して完了となります。こちらのお宅にも、よく見掛けるメーカーのパワコンが。お聞きすると、やはり10年の間に修理や取替えを行なっているそうです。電気代も結構掛かっているそうで、「発電してるかどうか怪しい」とお話されてました。太陽光発電システム用の売電力量計の取替えも、お気軽にご相談ください。霧ヶ峰ZXVタイプ取替工事ご注文いただいていたエアコンが入荷したので、午後から取替工事にお伺いしてきました。2013年モデル、最新型ですよ(^^)v既存機はまだ使えるそうですが、温まるのが遅い上、電気代がたくさん掛かると言う理由で使われていませんでした。ご高齢のお客様で、暖房器具は安全のため赤外線式電気ヒーターを使われていましたが、目の前まで行かないと温くないとの事で、1000Wの電気ヒーターを3台も使われていたそうです。結局、このストーブも灯油を入れるのが面倒な上、燃焼時の臭いや安全性の面から悩まれていました。_)>霧ヶ峰の省エネ性と、暖房立ち上がりの速さ、耐久性能の良さをご説明させていただき、「じゃあ一番ええやつでお願いします」とご依頼頂きました。古いポリカ波板は割れやすいので、慎重に道板を敷いて配管の所まで行きます。化粧カバーを外すと、あらら。パテ埋めしてないのと、貫通スリーブが入ってないので、ネズミに断熱材を噛られてしまってます。連絡線もな何故かCVケーブル。(通常はVVF)わざわざ端末を半田上げまでして、撚り線を使うメリットは何なんでしょう?単に持ち合わせが無かったのか、不思議です。この内壁、モルタル仕上げなんですが、ビスを10本近く揉んで留めてました。落ちなかったなぁ・・・と感心(^_^;)既存穴に貫通スリーブを挿入して、小動物の侵入を防ぎます。モルタル壁にビス止めでは危険なので、スライド金具を使って吊り下げる感じで取付けます。慎重にポリカ屋根に乗って、配管を取り回して行きます。フレア加工後、トルクレンチを使って規定トルクで締め上げます。配管穴の隙間はパテ埋めの後、さらにコーキングで雨水が侵入しないように処理。スリムダクトは、既存の物を流用しました。これで屋根上作業は終了です。室外機を接続する前に、ドレン管を近くの洗い場まで延長しておきます。室外機に配管を接続し、電動式真空ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです。「これで安心して使えるわ。親戚の子もね、霧ヶ峰はええよって言よったんよ。」と、大変ご満足されていました。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。「新冷媒HFC32フロンガス施工講習会」に参加してきました。昨年、同じ講習を自分が受講して結構良かったので、電気工事組合でもやってみようと言う事で、わたくし阿部が青年部情報委員として講習会の段取りを行いました。今回の講習会をお手伝いいただいたのは、ダイキンHVACソリューション中四国さん。ダイキンは昨年年末に、新冷媒HFC32を使用しているエアコンを他に先駆けて販売開始しました。「新しい冷媒になると新しい工具が必要なのか?」「施工方法は変わるのか?」「微燃性があるらしいが大丈夫なのか?」、いろんな疑問を解消すべく19名の組合員さんが受講に参加してくれました。ダイキンがHFC32搭載機を発売するに至った経緯、HFC32の取り扱いの注意点、施工方法などを学びました。実際に銅管を使って、フレアツールでフレア加工を行い、ナットの締め付け具合までを体感して、フロンガスを漏らさないフレア接続の重要性を学びました。積極的に質問される方もいて、2時間の予定が30分以上オーバーしてしまうほど好評でした(^^)v適正な施工方法を学んでいただいて、地球温暖化防止に少しでも貢献できればこの講習会は成功だと言えますね。来月も他の講習会を段取り中です。組合活動2013年1月25日金曜日エアコン室外機が入れ替わり?ちょっとBlog放置気味で、工事の記事がありませんねぇ。(^_^;)今週は、ご依頼いただいている現場の下見やお見積りで、バタバタとしております。そんな中、本日はお引越しに伴うエアコン移設工事にお伺いしてきました。Panasonic製が3台あり、調子の悪い1台は撤去処分。残り2台を移設という事で、まずは全部取外した訳です。何も気にせず取外したエアコン。あれれ?室内機が2.8kw(10畳用)、室外機が2.2kw(6畳用)。(・o・)隣り合わせの部屋の組み合わせを見ると、室内機が2.2kw(6畳用)、室外機が2.8kw(10畳用)。_;)人間で言うと、脳ミソは自分だけど、心臓は他人。お客様にお聞きすると、「両方とも効きが悪かった」との事。エラーも出さずに今日まで良く頑張りました。電気工事士の資格を持ってない業者が工事したのは間違い無さそうです。再加工して、安全に使える様に直しておきます。後はいつもの様に、室内機を取付けていきます。配管穴が微妙な位置にあるとやり辛いです。(>_<)で・・・室外機はここに置きます。ベランダじゃなくて、室外機を置くスペースみたいです。よいしょっと、右肩に室外機担いで長はしご登って置きました。Panasonicの室外機って不安になるくらい軽いんですよねぇ。ポンプを使用して配管内部を真空乾燥します。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです。当然ですが、きちんと元通りのペアになったエアコンくんは、息を吹き返した様に熱風を吹き出してました。「どちらの業者が付けたんですか?」とお聞きすると、いつもこのBlogでも書いている大手量販店の名前が出て来ました。(-"-)まぁ、そう言う事です。