掃除はきちんといたしましょう(-_-;)とある葬儀会社様から、「エアコンから風しか出なくて、何分かしたらエラーが表示されて止まるんよ」とのコール。お伺いすると、「7年~8年くらい使ってるんで寿命かなぁ。たしかに古そうだし、葬儀会社なので24時間フル回転させている模様。スイッチを入れると、何分後かに停止する。「ちょっと、室内機見せてくださいね。」とフィルターを開いて見ると!!うげっ!!フィルターを太陽にかざして見ても、光が通らないくらい目詰まりしてる。「そう言えば、このエアコンのフィルターって、今まで掃除したことないなぁ。」とお客様・・・7年~8年も???さぞかし電気代もいったでしょう。それにしても、かわいそうこのエアコンくん。点検業務を依頼いただき、10日ほどかけて電気室の空調機や、山のてっぺんにある中継局の空調機などの点検を行った。無人の建物の中で、熱に弱い通信機器を冷やすだけのために、もくもくと働いているエアコン。日記・日々のできごと2001年5月23日水曜日ポタポタ・・・(゚.゚)お世話になっている、食品加工会社様から「エアコンから水が漏れてるんで、見て欲しい。昨年、当社が施工した業務用の天吊エアコンだ。確かに、室内機下部に、どす黒く濁った水滴が。ドレンでも詰まったかな?分解して見るが、どうも本体からではない模様。この水滴は、本体を吊っているボルトを伝ってきているようである。天井の継ぎ目・壁の隅、いたるところに同じような色の水滴が。天井全体が結露しているようだ。食品加工のため、室内はどんどん冷やすが、天井裏は高温多湿のため天井面に温度差が生じてしまい、結露しているのだろう。これだけポタポタきてたら、この天井裏って。信用した私が悪い?!(~_~;)今日もせっせとエアコン工事。「は~、やっと取り付け終了。コンセントの形は100V用でエアコン専用。よし!ここに差し込んでっと、、、」ぼんっ!!!(>_<)す、すっごい音がしたけど、、、まさかね~。(?_?)検電器でコンセントの電圧を測ってみると。200ボルトぉ~(+_+)???。100V用のコンセントの電圧を測定してみると、200V???。「どこの電気工事屋が、電気工事したんですかっ!」と思わず、施主様に言ってしまった。基板のバリスタとヒューズを交換すれば修理可能だが、お客様は納得しません。」とのことでその日は帰ったが、どうなることやら。コンセントの形状だけを信用した、私が悪いのだろうか?この業界、いろんな業者がいるからな~。(-_-;)エアコンの移設工事。機器内のフロンガスをポンプダウンするため、リモコン操作。ん?反応がない「この前まで、動いてたんですよ。強制運転すると暖房運転するが、冷房運転に変わらない。「最近、この辺もねずみが多くなってね、、、」と施主様。基板回りの配線はすべて切断されている。正常運転ができるわけがない。文句言いたくても、相手はどこへやら。!!(*_*)忙しい、忙しい。車が揺れる??パンクか?車を停止させても揺れている。エンジンか?ふっと前を見ると、道路脇わきの電柱がユッサユッサ。町はパニック、大渋滞、携帯もつながらない。伊台地区で仕事があるので、渋滞を抜け到着すると、道路上には落ちた瓦でいっぱい。仕事などできるわけもなく、帰途につく。日記・日々のできごと2001年3月20日火曜日リサイクルとは、、、(~_~)はあ~、忙しい。毎年、このころは暇なはずなのに、エアコンの取替工事が多い。4月1日から始まる「家電リサイクル法」のおかげで、取替需要が増えているせいだ。ありがたい話だが、地球規模で考えると、頭が痛い。この忙しい時期に、きちんとフロンガスを回収している業者が何店あるだろうか?いろいろと、問題の多そうな法律であることはたしかなようである。日記・日々のできごと2001年2月1日木曜日それは、無理ってもんです。(-_-)「テレビの映りが悪いんで、出張修理してほしいんですが。」と、お世話になってる家電屋さんから。お客様宅に行ってみると、新築。「入居してから、ずっと悪いんですよ。屋根の上を見てみると、、、あ、アンテナがない。「す、すみません、あ、アンテナがないと、テレビって映らないんですけど。「えっ?なんで?お隣さんは、アンテナなんてないですよ。「お隣は、CATV加入されてるんで、アンテナなしで電柱から、ケーブルで宅内に引き込んでるんです。それから、30分程いろんなご質問にお答えして、納得していただき、アンテナを建てさせていただきました。きれいに映るようになりましたけど。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。(1)文句言いたくても。(1)それは、無理ってもんです。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。