今回の工事費用の御見積書をご覧ください。実際にお客様とご契約させていただいた実績価格となります。工事の手順に関しては以下でご確認ください。先日工事させていただいた火災受信機バッテリーの交換工事についてご紹介いたします。消防設備のほとんどのものは、形こそ違いますが、停電時等に設備が最低限動作できる非常用の電源(蓄電池)を保有しています。当然ながら設備の性質上なくてはならないものといえます。設備によって規定されている条件は異なりますが、この自動火災報知設備の蓄電池は「有効に10分間作動できる容量以上であること」とされています。今回は製造を10年以上経過したことにより交換のご依頼を承りました。旧品を撤去しそれぞれ並べています。(上が新品で下が旧品)新品を受信機に設置して交換終了です。火災受信機には予備電源として、「密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池」が採用されているのが一般的です。主な理由としては、火災感知や非常ベルによる警報等、火災時に多くの連動動作を同時に処理する必要がある為、大電流放電が可能なこの密閉形ニッケル・カドミウム蓄電地が使用されています。密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池の交換推奨年数を5年と定めています。適正な状態に保つためには定期交換されることを推奨いたします。バッテリーの交換工事についてご紹介いたしました。最後までご拝読いただきありがとうございました。