役員会」に出席してきました。各役員6名が集合して、松山市内のレストランにて開催しています。来月はいよいよ総会です。今日はその総会の段取りに追われました。今年は役員改変の年です。新しい部会長候補も決まりました。新しく役員になっていただく方の候補も決まりました。4月からは新しい事がいっぱいです。アベ冷熱技研も新しくなれる様、頑張らないと(^^)vあ、総会の資料作らないと。「先週からBS放送にブロックノイズが出始め、今日全く受信できなくなった」と修理依頼をいただき、本日点検にお伺いしてきました。リビングでレベル測定。地デジは問題なく受信できますが、BSのレベルが出ません。「BSアンテナが悪いのかな?」と思い、屋根に上がってみます。お聞きすると、約15年経過しているそうです。BSアンテナにレベル測定器を接続して、レベルを測ってみます。十分なレベルが出ています。このブースター、BSブースターでした。(地デジは増幅されていない)このタイプ、電源ランプが付いてないので、目視では電圧が掛かっているかどうか判りません。何だ、電圧が掛かってないだけだったか。室内へ戻り、ブースター電源部をチェック。?あと、怪しいのは分配器か。ユニットバスの天井裏から分配器を引きずり出し、ここまで電圧が掛かっているかチェック。・・・と言う事は、アンテナ~分配器までのケーブルが悪いのか・・・と嫌な雰囲気の中、分配器を動かすと電圧が変動。思い、コネクタを触るとユルユル。(-_-;)しっかりと締め治します。テレビの所へ行くと、何事も無く映っていました。確認のためレベル測定を行うと、バッチリきれいなレベルが出ました(^^)v原因はコネクタの緩みだったんでしょうか?いろんな所を触ったので、ここが原因と言う特定はできませんでしたが、レベル的には問題ないのでお引き渡しさせていただきました。不具合が出る様でしたら、ご連絡いただく様にお願いしております。修理作業リフォーム住宅へエアコン新設工事(天カセ・壁掛け)2月初めから工事に掛かっていた、リフォーム住宅のエアコン工事が完了しました。一緒に役員活動をしている、新居浜の株式会社山岡さんからのご依頼です。_)>先月から工事に掛かっていましたが、壁掛けタイプだけでなく、天井カセットタイプのエアコンもあるので、大工さんが壁を貼ってしまう前に、冷媒配管とドレン配管を天井裏・壁内へ先行配管しておきます。床下を横引きして配管を外部へ導きます。ドレン配管に断熱ソフトドレンを使う業者さんがいますが、アベ冷熱技研はVP管へ断熱材を巻く方法にこだわります。手間が掛かりますが、点検できない隠蔽部にソフトドレンを使う勇気はありません(^_^;)耐久性の面からも、末永く使っていただきたいですしね(^^)vリビングの天カセタイプ以外に、和室も壁内隠蔽配管にします。壁の塗り替えが終わると、室内機を取付けて行きます。天カセ設置場所の天井開口は、大工さんにお願いしました。大工さんもいろいろです。お願いすると気前よく「ええよ。」と言ってくれる方と、「はぁ?そんなんうちの仕事やない。_)>お互いが協力的であれば、お施主様にとってもいい物ができますよね。Lアングルを使って、室内機を吊るための吊りボルトを設置。冷媒配管・ドレン管を室内機に合わせて加工しておきます。室内機を吊り込んで、配管類を接続します。室外機へ配管を接続し、真空引き開始。電動式真空ポンプを使って配管内部を真空にし、しっかりと乾燥させます。真空引き作業を行なっている間に、きちんと排水ができるか、水を注いでドレンテストを行います。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認します。建築工事が延びて予定より大幅に遅れましたが、何とか美装作業が入る前に完工できました。今回の様な下請工事も今までにたくさん行なっていますので、お気軽にご相談ください。新築住宅へ、CATVのテレビ・ネット・電話の、トリプルコース新設工事にお伺いしてきました。お客様は今まで県外にお住まいで、新築に伴い、今回アベ冷熱技研へエアコン工事をご依頼いただきました。_)>事前に引込み位置を決めていたので、既に引込みが入り、保安器が設置されています。ここから、パソコンの所までネット専用の同軸ケーブルを入れていきます。先行配管を利用して、パソコン脇のコンセントの所へケーブルが出てきました。今回は電話もあるので、2分配器を使って分配。レベルを測定して、異常がない事を確認します。ネット用の「モデム(左側)」、電話用の「EMTA(右側)」を接続します。EMTAの電話開通テスト後、モデムに持参パソコンを繋いで接続テスト。速度測定を行い、規定値内の速度が出ているかチェックします。異常がなければ、お客様のパソコンの接続設定を行い、ネット側完了。テレビの方は、保安器~分配器までの既存ケーブルを利用して、間にCATV用ブースターを設置。各部屋でレベル測定を行い、ブースターの出力レベルを調整します。異常がなければ、テレビを接続してチャンネル設定を行います。後は、取扱説明を行ってお引渡しです。現在、愛媛CATVキャンペーン中です。お客様の生活環境に合ったコースをご提案・設計させていただきますので、お気軽にご相談ください。合格です、合格(^^)v冷凍・空調系の仕事に携わっている者にとっては、合格して当たり前の資格ですが、やっぱり「合格」の二文字はうれしいものですね(*^_^*)この資格については、受講日のBlog記事に詳しく書いてます↓[emoji:v-109]「フロン漏えい点検資格者講習を受講してきました」:現場より・・・!(^^)![Blog]資格として頂きましたので、これまで以上に気を引き締めて頑張ります。みなさん、エアコン工事はどこに依頼されてますか?まさか工事代だけ見て業者を選んでいませんか?未熟な施工作業で、大量のフロンガスが大気中に放出されています。資格・認定2012年3月25日日曜日HPを「さくらレンタルサーバー」へ移行しました有限会社アベ冷熱技研の、ホームページサーバー・メールサーバー共に、「さくらインターネット」のレンタルサーバーに乗り換えました。OCNから乗り換えて、3年ちょっと使用していた「OfficeLiveSmallBusiness」。365」へサービス移行する事となり、有料版となってしまいます。365」のシステムは必要なく、それ以上に毎月の利用料が高いため止める事にしました。アベ冷熱技研としては、独自ドメインを活かしてホームページが維持でき、メールアドレスも変える事なく使えるだけでいいんです。レンタルサーバーを比較した結果、「さくらインターネット」のレンタルサーバーに決めました。費用の面も重要ですが、サーバーの信頼性と言う点も重視して選択しました。ホームページ・メール共に、先週、既に移行を完了して運用を開始しています。ご覧いただいているお客様には、何も変わってない状況で閲覧できていると思います。365」への移行ガイドが判りにくかったり、ドメイン移管には英語のサイトを使用しないといけなかったり、非常に残念な思いをしました。今回の移行で、かなりのユーザーが離れたと思います。いろんな意味でMicrosoftは終わったのかなぁ。移行手続きで無駄な時間が費やされてしまったので、いよいよホームページ更新に向けてガンバ・・・ろうかなぁ。天吊形PAC室内機撤去作業2年程前に、エアコンの取替工事をさせて頂いたマンションの一室で、室内機の撤去を行いました。当時の記事はコチラ↓[emoji:v-109]http://techabe.blog10.fc2.com/blog-entry-938.html天吊形PACが付いていたのですが、取替え当時は入居者様がいらっしゃったので、室外機と配管のみ撤去し、室内機は新しい入居者様が入居する前に取外すことにしていました。室内機をバラして取外していきます。天吊形はその名の通り、天井裏からボルトで吊っています。この吊りボルトも撤去してしまいます。タバコのヤニがすごいですねぇ。開口穴は他の業者さんが埋めて、部屋全体を塗装するそうです。【ナンセンスコール】いつもエアコン分解洗浄をご依頼いただいている、高齢者向けマンション様から、「リモコン押してもエアコンの反応がない」との事で、修理点検依頼をいただきました。お伺いして、リモコンを操作するとリモコンの液晶が変化しない?「まさかね。」と思いながら、手持ちの電池と交換すると、リモコンの液晶が復帰。(-_-;)「何だ、電池が切れてただけか」と思い、室内機へリモコンを向けて操作。・・・動かない???「リモコン受光部の故障かな?」と思いながらも、また「まさかね。」と本体スイッチを見ると・・・て、停止になってる。(T_T)運転側にスイッチを切替えて、リモコン操作。はい、何事も無く、元気に動き出しました。(-_-;)このエアコン、ほとんど使われていなかったそうで、誰かが停止にしていたんだろうと言うお話で終了しました。この本体スイッチ、くせ者なんですよね。最近の機種には搭載されていないですが、当時は今回の様なクレームが多くありました。先週から合間合間で、新築住宅でルームエアコン×3台の取付工事を行なっていました。今回の機器は、お客様支給品です。2階がリビングのお洒落な建物です。室内機を取付けていきます。配管穴は、建築側で既に開けてくれているので、それを流用します。通常、配管穴はパテ埋めしますが、今回はウレタンフォームを充填する様にと建築側の指定です。これ、気密性は向上するかも知れませんが、メンテナンスなどで室内機を取外す時に厄介なんですよねぇ。スリムダクトは、雨樋と同じブラウン色をチョイスしました。配管接続が完了すると、電動式真空ポンプを使用して配管内部を真空乾燥させます。エラーが出ましたが、すぐに原因が判って正常に運転できました。当社の施工範囲でのミスではありませんが、知り合いの業者さんの範囲だったので手直しさせていただきました。他の2台も、きっちりと美観仕上げさせていただきました。すべて試運転を行なって、異常がない事を確認してお引き渡しです。ご新築おめでとうございます。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。