営業止めてやる訳にはいきませんから、本日日曜日の定休日に。天カセだって丸洗いしたいので、電気系統は全部外します。全部と言ってもこれだけですよ。家庭用のフィルター自動掃除機能付きエアコンに比べたら、もの凄いシンプルでしょ。天井面にはボディと熱交換器のみ。バラした部材は、表で丸洗いします。熱交換器は吊ったまま洗うので、ビニールシートでしっかりと養生します。́ω`*)ルームエアコン同様、高圧洗浄機を使いますが、水圧は抑え目にして主に噴霧で、付着した粉を溶かして行く感じで洗い流していきます。熱交換器↓ドレンパン↓ファン↓こんな感じの黒い液体が流れ出ました(・・;)洗浄が完了すると、元通りに組み直して試運転。異常がない事を確認して、お引き渡しです。1年ですからね、洗い流すだけで新品の輝きを取り戻しました。飲食店や食料品製造って、お客様の口に入るもの作りますからね。そこの空気環境って、モノスゴイ重要だったりします。そんなの気にしないオーナーさんが多い中、パン作りにこだわりを持ってるオーナーさん。́ー`*)帰りに「残り物ですけど。分解洗浄を行うので、安心してお任せいただけます。詳細及び、分解洗浄の動画をこちらでご覧いただけます。通常総代会」に出席してきました。代表理事が県の総代会に出席する仕組みです。理事としての参加です。表彰する人、間違ってませんか?(^_^;)総会が終了すると、いつもの様に懇親会。年に一回、この会でしか会えない方々にもお会い出来ました。́ω`*)さぁ、この総会で、今期阿部が参加しないといけない総会ごとは終了です。施工させていただいたエアコンが水漏れ?で点検ついでにエアコン分解洗浄3年前に、エアコンの同一屋内移設工事をさせていただいたお客様から、「水漏れするので点検してもらいたいのと、3年経つので洗浄もお願いします。」とのご依頼で、お伺いしてきました。フィルター自動掃除機能付き拝見すると、確かに水漏れの跡が...大量にボタボタと出てくるのではなく、ポチ、ポチって感じでじわじわと出て来るそうです。今回、分解洗浄もご依頼いただきましたので、持ち帰ってバラしながら原因を探っていきます。前面のドレンパンがオーバーフローした様な形跡はありません。ドレンパンのオーバーフローだと、もの凄い勢いで水が溢れてきますから。ドレン水が通る経路で、問題は無さそうです。バラしてる途中で、ん?熱交換器の後ろ側のドレンパンに異物を発見!おもちゃのブレスレットみたいですね。するとこれが水漏れの原因かも知れません。分解時にはドレンパンのところにありましたが、取外して持ち帰るまでに動いた可能性もあります。これが熱交換器の上に乗っていると、水滴が内部に飛び込んで水漏れになるかも知れません。原因になる可能性があるものは、すべて取り除きます。電気系統を取り除いて完全分解。エアコン専用に開発された洗浄剤と、高圧ポンプでスミズミまで丁寧に洗います。洗浄が完了すると取付けにお伺いします。この屋内ダクトも阿部の施工ですが、この勾配も少し気になったので、少々修正させていただきました。ドレンホースが詰まっている場合は、それはもうもの凄い勢いで水漏れしますから、ここが原因ではありませんが、気になるところは修正させていただきました。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。ドレンパンに水を注いで、水漏れが起こらないかチェックします。1リットル程度流しましたが、問題ありません。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです。今回、ハッキリとした水漏れの原因は特定できませんでしたが、「絶対これです。これが原因だと思います。ぅ何やってくれるんだか。」とお客様(^_^;)結構他のお宅でも異物混入はありますので、あまり子供さんを叱らないでくださいね。分解洗浄を行うので、安心してお任せいただけます。詳細及び、分解洗浄の動画をこちらでご覧いただけます。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。