CATV・アンテナ工事を中心に活動している有限会社アベ冷熱技研のBlogです2019年11月18日月曜日そろそろ子供が生まれるのでエアコン分解洗浄をしてお迎えあ。タイトルはウチじゃありませんよ(^_^;)初めてのお客様から、エアコン分解洗浄をご依頼いただき、本日再取付けにお伺いしてきました。自動掃除機能無し標準タイプです。ご主人さんがエアコンをお掃除されていた時、内部を見るとカビがあったので、これは自分では無理だと思われて、洗浄してもらえる業者さんを探していたところ、アベ冷熱技研を見付けていただき、「ここまでキレイにしてくれるなら」と言うことでご依頼いただいたそうです(*^^*)とりあえず室内機を外してお預かりする訳ですが、室内機を外すと水がボタボタと大量に...もう冷房シーズンは終わっているので、通常は乾燥しているのですが...原因が解りました。背面板が左に傾いていますね。メジャーを当てると、左が2mm程度下がっています。水平器を置いてみると、よく解りますね。右側に配管穴があるので、左が下がっていると水は流れませんよね。いわゆる逆勾配というもので、施工不良の一つでもあります。これは、再取付けの際に手直しさせていただきますね。今回ご依頼いただいた最大の要因は「カビ」です。近いうちにお子様が生まれるので、やはり親としては気になるところですね。アレルギーの原因となるカビを取り払うのが、今回のミッション。これって、プラズマクラスター搭載ですよね。エアコンの場合、内部のカビを除菌とか書いてありますけど...さて、作業を進めます。室内機は丸洗いするため、電気系統を取り除いて完全分解。エアコン専用に開発された洗浄剤と、高圧洗浄機でスミズミまで丁寧に洗います。洗浄が完了すると、取付けにお伺いします。手直しをするため、背面板を取外して最初からやり直しです。背面板を水平に設置して、がっちりと留めます。ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。作業が完了すると試運転を行い、異常がない事を確認してお引き渡しです。「わぁ、ピカピカになってる。これで気持ちよく使えます。ありがとうございました。分解洗浄を行うので、安心してお任せいただけます。詳細及び、分解洗浄の動画をこちらでご覧いただけます。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。