設備を運転状態で診断します。馬蹄形のRF(無線周波数)センサーで対象回線に生じている部分放電(PD)シグナルを検知します。センサーの検知周波数帯は100kHzから300MHzまでの広範囲です。膨大な経験データーと数値シュミレーションから得た知識データーを基に、パターン認識や波形分析を行い、データーを解析します。ケーブルワイズの適用範囲ケーブル(ジョイントを含むケーブル端末)及びケーブルに接続された各種機器(モーター、トランス、アレスター碍子類)を診断します。架橋ポリエチレン、高密度ポリエチレン、油浸紙絶縁鉛被ケーブル、エチレンプロピレンゴム(EPR)など。あらゆるケーブルの構造とすべての導体サイズ。測定時の運転電圧の実績:3KV~275KV(国内実績)部分放電について個体絶縁の中にポイドが存在する。ポイド内の電界が周辺の媒体のイオン化電界よりも大きければイオン放電が起こる。特長:電力システムを運転状態で診断します。特別高圧のケーブルを、設備停止することなく運転しながら診断できます。(活線診断)システムの不良個所や原因を特定できます。診断の結果は、5段階の評価でご報告します。ケーブルワイズ実績(2019年7月現在)米国で診断サービスを開始してから、既に20年以上経過しており、測定機器の改良・データーの蓄積が進むに従い診断精度は向上しています。診断を実施しており、電力システムの予防保全に貢献や特高圧ケーブルの維持管理に採用されています。国内診断実績は、約600回線です。この診断で事故を未然に防げた事例もございます。詳しくは、弊社までご連絡ください。御社のニーズについてお気軽にご相談ください。メンテナンスサービスをご提供しております。閉じるビル空調設備(自動制御)設計から試運転までの一括した業務をご提供いたします。継続的なメンテナンスをご提供する体制を取っております。沖縄で家庭用の燃料電池の設置工事を行ってまいりました。各地域に拠点を持つ、中小企業の連携でこの仕事をこなしています。工事を始めて約10年になりますが、全国で施工した実績台数は、約2000台(新設、リプレースを含む)以上であり、圧倒的な実績台数となっています。連携各社は、業務のやり方に関して様々な創意工夫を行い、水平展開しながらお互いの技術を磨いてきました。それらの情報は、定期的に開催する連絡会議で報告・議論し、各社で共有します。これにより、お客様へご提供する技術サービスの質も一段と向上しました。人的な交流を通じて連携各社の信頼関係がより一層深まり、新たな技術分野への挑戦の意思決定もすばやく出来るようになりました。徒歩8分(国道23号線沿い四日市市なやプラザ北側です。23号線に出て2軒目が当社です。