内部構造は単純でパッキン(コマやケレップ)と言われるものが、スピンドルといわれる部品を回転させて押され止水し、開けると逆に水圧でパッキンが押され(※一般地用)水の通り道を作り、吐水しています。ほとんどの部品がホームセンターなどでも購入可能で、互換性があります。←この水栓の水の流れ方は↑こんな感じです。※注意:参考までにお話しします。施工規定の中にも吐水口の先端から水が溜まるあふれ面までの距離を確保する為の、”吐水口空間”と言うのが定められており、例えばホースなど接続したりする場合の使用には十分注意が必要です。2ハンドル混合栓(写真は”台付”2ハンドル混合栓で、壁から付いてるのは”壁付”です)この水栓は上記の単水栓と同様に、水を出し止めする仕組み自体は一緒ですが、その仕組みが2ヶ所あり湯水混合になります。修理自体に大きな問題を抱えることは少ないと思います。DIY紹介ではまだこの水栓を紹介していませんが、ハンドル上部の青や赤の部分を先の尖ったもの(カッターでも良い)で、隙間からピロっとこじれば、中にビスが見えます。そのビスを外しハンドルを外して(ハンドルがはまるギザギザ付きの樹脂部品を無くさないように)から、多少ナット類の形状こそ違いますが、単水栓同様にパッキン類を交換出来ます。こちらは旧型の水栓を参考にしてるので、部品に互換性があるのが多いですが、用途により最近ではその部品一体型にして、専用部品にしてる製品も多くなっています。シングルレバー混合栓・サーモスタット混合栓そして、現在住宅では主流となっている『シングルレバー混合栓』や『サーモスタット混合栓』、これは構造が複雑なので、内部部品の修理には我々業者でも慎重になってきます。その理由はメーカー・各機種によって内部部品の互換性の無さ、それと同様に部品点数の多さ、そして部品代が高価で分解方法も様々です、中にはメーカーの専用工具が必要な物も、本体を脱着しなければならない物もございます。このような修理は水栓のメーカーのメンテナンスが当然そのノウハウを持っています。その後のお客様との話し合いに問題点が出てきます。上部の単水栓など違う注意点で、その内部に使用されるOリング等のゴム類と本体側に接する部分の特性が上げられます。単水栓等に使用されるゴム類は、締め込んだり、押し付けたりしてその力でゴムを変形・密着させて、流体の流出を阻止してるものが多いのですが、これらの水栓はOリング系のゴム類が多用に使用されていて、それらは必ずしも締め込み等でゴム自体を押し付けて密閉するものでもなく、流体の圧力によりゴム部自身が変形する時に出来る作用を利用している為、基本、締込み部はそのゴムを押し付ける、と言うより、主に抜け防止の為の締込み作業が多くなります。機種それぞれ絶妙な隙間と間隔で製造・組合せされていますので、例えば、本体側の劣化や変形や汚れなどと同時に、補修部品との位置や組み合わさりかたの微妙な関係が重要な要素になります。それは見た目ではわかりませんし、不具合が補修部品交換で治れば幸いですが、現実的にはやってみないとわからない事に繋がります。生活に密接するこれらの水栓は、例えば、取外して持ち帰り分解オーバーホールする、と、言ったような対応は時間も費用の面からも現実的ではありませんので、これらの内部修理には主にそこにリスクが高いので注意が必要だと言うことです。↓シングルレバー混合栓(写真は”台付”シングルレバー混合栓で、壁から付いてるのは”壁付”です)近年ではこのタイプが一番見かける事が多いと思いますが、その用途や種類も様々です。基本的にこの水栓は、本体内部のバルブ部(カートリッジ)が、止水と混合のすべての機能を有してます。使うときの操作はレバーの上下左右ですが、このバルブ部内部ではゴム類は使用していなく、非常に精密でセラミック等の素材が組合わさり、前後左右に動いて、素材同士の摺合せによって水がコントロールされますので、上記の単純な水栓のようにパッキンを押し付ける動きはしてない事をイメージして下さい。その他にもOリングやVパッキンと言ったような部品があり、これもすべて互換性がありません。上部のハンドル式に比べ、そのゴム類が本体側に接している部分の径が大きいうえ、水の流動方向への断面距離は非常に短く、そこが稼働する物しない物と分かれますが、上記に書かせて頂いたOリング系のゴムの特性などにより、本体側の金属の摩耗や腐食・水アカや錆などの微妙なゴミ・キズなどにも比較的弱い性質をもっていると思います。サーモスタット混合栓(写真は”壁付”サーモスタット付きシャワー水栓で、台から付いてるのは”台付”です)サーモスタット(自動適温維持装置)付きの水栓ですがシャワー付などで浴室に使われる事も多いですね。こちらは、使い勝手は良い反面、非常に部品点数が多く複雑です。サーモスタット内部は熱による形状記憶合金を利用してると聞きますが、詳しい原理まではわかりません。こちらも内部部品の互換性はありません、それぞれの部品と本体がゴム類やバネ類を使用して複合的に組み合わさっていて、その心臓部はやはり素材自体の摺合せにより稼働していたりします。内部のゴム類自体も上記で書かせて頂いたOリング系のゴム類が多く使用されております。その構造も分解組立方法も様々で、メーカーの機械的技術が集約されていると思う商品ですので、内部修理に関してはさらに慎重になってきます。●以上のようなこれらの水栓が、ユニットバスや洗面ユニットなどに使われている場合、そのほとんどの水栓が、そのユニット専用品となっている為、仮に交換予定する場合、条件によっても異なりますが、基本的にはそのユニットのメーカーやシリーズ・型番から調べて、旧型の場合は代替品など、ユニットに合う専用水栓を選定する必要があります。水栓でも色々あります、見た目、ハンドル式の水栓でも、その内部は安価で単純な部品を使用せずに、互換性がない専用部品や、分解組立も容易ではない物もございます。見分け方は、ハンドルが90°しか動かない水栓や、本体部が隠れれてハンドル部しか見えてない水栓など。商品名は緊急止水付横水栓ですが「単水栓」です。(混合栓もあります)近年よく見かける洗濯機専用の水栓です。自動洗濯機の場合、洗濯機ホースの先まで常に水栓全体に水圧がかかった状態で使用してる物です。考慮した構造だと思います。部品点数は少ないですが、一体型の部品で安価とは限らず互換性もないのが特徴です。2ハンドル混合栓2ハンドル混合栓とは言っても、またこれは構造が様々です。この水栓は普段見えてる部分と、本体部がカウンターなどの下に分離しているものです(いわゆるセパレートタイプです)。この参考の水栓は洗面器用ですので見た目より、細かい部品点数が多いのが特徴です、但し、そのほとんどが接続部品であり、内部部品は限られてきます。似たような水栓で、浴室従来工法(作り風呂)の埋込タイプがありますが、それらはタイル等に埋め込んで施工してある為、交換は容易ではございません、その為、埋込部分の接続は最小限に抑え本体は一体型が多く、メーカーも上から修理出来るように考えております。このようにタイプもまた分かれますが、この参考の水栓では、その構造は単純にコマパッキンなどで止水するものでは無く、一体型の部品構造で摺合せによって水をコントロールしている製品です。その部品の互換性もなく、分解も容易ではない為、専門的になってきます。水栓の修理・交換の対応このように水栓にも色々ございますので、特にシングルレバーやサーモスタット水栓など、複雑な構造の製品の本体内部修理に関しましては、「工事保証が出来ない」「施工リスクが高い」為、弊社では基本的に使用年数を元に修理か交換を、話し合いの上、お客様にご提案しております。※一般的に水栓メーカーの補修部品保有期間は10年前後です、耐用年数も同程度とされております。ちなににメーカー保証は1~2年程度が多いです。それと、仮に内部修理をしたとしてもその後の寿命がどのくらいかは機械物なので何とも言えなくなります。修理をおすすめ致します。修理か交換を両方をおすすめします。交換をおすすめします。外れもあり、器具の消耗期間は一口には言えないのですが、お客様の声の中には物件を購入し、はじめから建物に付帯してある設備は、壊れたり、修理したり・交換したりする、とイメージを持ってない方もいらっしゃいます。設備と言っても配管はまたその性質は異なりますが、水栓に限らず水まわりの器具や機器は、常に水質・水圧・熱などで摩耗や腐食に耐えながら毎日使用している物です、そのわりには結構保つ方だと私は思います、ただ、最近の器具は便利になる反面、故障した時のリスクは大きいですよね、でも、それは家電・家具・乗物などどんな製品でもそうかもしれません。補足・水まわり周辺のトラブルの内、器具周辺の水漏れや出水不良の原因が、お客様はその機器や器具と思っていても、実際に調査にいくと実は他に原因があったり、根本が別にあり連鎖的に不具合が生じたりしてる場合もございますのでご注意下さい。●メーカーからのお知らせで、特に重要な情報を記載いたします。●今回はTOTOからの情報です、詳しくは下記のサイトよりご確認下さい。投稿TOTOからのお知らせ。ウォシュレット一体形便器の環境性能をさらに進化させた新「ネオレストハイブリッドシリーズ」を、2012年2月1日(水)に発売します。床排水タイプでは3.8L洗浄を実現しました。アプリコット」を2012年2月1日(水)に発売します。除菌効果のある水を自動で便器ボウル面にふきかけ、便器のきれいを長持ちさせる新機能を搭載します。便座の厚さ99.9mmのスリムデザインでフルモデルチェンジします。費用の提示には様々な問題があります。お客様にとっては費用がどれくらいかかるか見積もり依頼する前に知っておきたいところですが、仕様・工法が異なる建築設備の工事はけっして一樣とはなりません。目にする[○○工事:○○○円~]の表記やパック化された工事はとても分かりやすくて良いのですが、実際の費用との差が大きくなる可能性があり、弊社ではそのような料金表は恐縮ですが作成しておりません。参考までに、これまでの修繕や改修工事など個人のお客様から依頼を受けた(業者間は除く)費用の履歴の一部を抜粋してPDFファイルにて添付しました。※各工事の詳細は記載していない為、あくまでおおまかな概算費用の参考としてご覧下さい。(転用禁止)※並びや項目がバラバラで改善のよちもまだまだありますが、まずは少しでも情報をお客様と共有できたらと思って公開いたしました。※お見積りは基本無料です。●計画~設計~積算についてトップメニューの一つに「リフォームについて」を掲載したしましたが、新築とリフォームと大きく2つに区分した場合、その性質の違いにより、その費用の算出も大きく異なってきます。新築の場合の設備設計は、基本的に何も無い状態から、ある意味自由に設計して、お見積りしますので、一定条件の元、積算・見積が出来ます。)は、その工事の大小に関わらず、その過去~現在に至る物件の仕様は多種多様であり工法も様々です、その場合の設計~見積には細心の注意が必要になります。工事費用というのは、業者や担当者のスキルや考え方、設計や施工方法によっても大きく変わります。私も、一時は料金表作成も考えましたが、やはり工事の細かな詳細がない状態の料金提示はかなり難しく、条件により工種や工法・資材や材料・使用する機械工具も違えば技術料も違います。工期や日数や時間で考える場合も多いとは思いますが、設備工事は各工種が複合される事も多く、積算過程ではそれは算出の一条件にすぎません。行い、適正な価格を常に意識し、見積・積算を行なっております。する事が、安定した価格の設定、費用とサービスのバランス、安心・信頼を提供できるものだとも私は思っていていますが、それは、今はじまった事ではなく従来から積み上げてきた建築設備積算の基本です。建築関係はどんぶり勘定が多い業種ですが、私は多少時間が掛かってもその基本を忠実に行い、計画~積算を行っております。弊社では原則、成果報酬を目的としています。設備工事には実際にやってみないと、わからない、判断出来ないという場面が特に漏水や詰まりなどの案件に多々あります。一度作業を行いその時点ではまだ成果も出ないまま、ただ単に作業の対価としての報酬はふさわしくないと感じております。そんな場合状況により異なりますが、調査・報告だけのご請求は極力控え、仮に工事が広範囲や大規模に以降した時には、話し合いの上その初期段階の作業は値引きで調整したり最終的にお客様に納得して頂ける工事を目指して全力を尽くしております。(工事の流れ→事前見積ができない初期チェック方法)そして、当サイトを作成してから電話やメールのみで費用のお問合せが多くなってきておりますが、恐縮ですが安易にはお答えできません。現場を見て・触り・測り・確認・そして調べ検討する事がとても重要です。それらをを出来るだけわかり易くお客様に説明し、その後の維持管理法やお付き合い方も含め話し合う事も必要です。私は一度工事をさせて頂いたお客様はお得意様と思っております、月日が経てば忘れる事もあるかもしれませんが、近年はPCで情報管理もしておりますし、現場に行くと思い出す事もあります。昔、ある設備業者の大先輩に、「どんな事でも、打合せ80/工事20」と教わりました、それは技術だけじゃなく、現場をスムーズに行う為、お客様と信頼を築く為、色々な意味が込められてるとおもいます。お客様によく「わからないからまかせるや!」と言われも事があります。それは、お互いの信頼があるかないかで、その意味も変わってきます。私は説明能力が上手い方ではないとは思いますが、お客様に納得して気持ちよく工事をご提供させて頂けるよう、日々、努力してまいりますので宜しくお願い申し上げます。