避雷針と避雷器はどう違うのですか?避雷器はどのような働きをするのですか?雷サージとはなんですか?雷サージにはいろいろな種類があるのですか?耐雷トランスと避雷器はどう違うのですか?UPSを設置しているのですがパソコンは安全ですか?機器が雷で故障しました。ケーブル用の避雷器はありますか?誘導雷サージを受けたかどうかを調べる機器はありますか?直撃雷用避雷器はありますか?型式「VM」から始まる避雷器があるのですが後継機を教えて下さい。6ch(または8ch)機器の避雷器はありますか?販売案内一覧に取引先がないのですが、購入方法を教えて下さい。違いはありますか?端子台から並列接続してもいいですか?動作開始電圧が線間電圧に比べ、各接地間電圧の動作開始電圧が高いです。何か理由があるのでしょうか?ラインに雷サージが印加された際、通報出力端子にサージは回り込まないのでしょうか?機器Aと機器Bがあり、距離が数mです。避雷器は両方に必要ですか?渡り配線をすると被防護機器には雷サージが及ばないようになるとありますが何故でしょうか。リレー回路のON/OFF時に接点が溶着、電子回路が破損します。仕様取説書の接続図に断路器がありますが詳しく教えて下さい。避雷器が故障したか分りません。調べる方法はありますか?チェッカーの使い方を教えて下さい。チェッカーの表示がおかしくなったのですが。チェッカーで他社の避雷器の計測はできますか?チェッカーを短期だけ使用したいのですが。チェッカーによる劣化検査の時期はいつ頃がいいですか?基礎的な質問.01Q.避雷針と避雷器はどう違うのですか?A.避雷針は建物を防護し、避雷器は機器を防護します。以上の建造物には設置が義務づけられています。避雷針はあくまでも建物などの構造物を直撃雷から護るためのもので、電子機器を防護するものではありません。避雷器(アレスタ)は電源線及び電話線、同軸ケーブルや各種の信号線を伝わってくる、いわゆる誘導雷サージから高価な電子機器を防護するものです。避雷針は直撃雷に付随して発生する誘導雷に対しては効果はありません。基礎的な質問.02Q.避雷器はどのような働きをするのですか?A.過電圧を抑えて機器を防護します。避雷器内部には「サージ吸収素子」が入っており、雷サージによる過電圧を抑えて電子機器に与える影響を少なくします。サージ吸収素子は通常使用される供給電源・信号などの定格電圧には動作せず、それ以上の過電圧が来た時に動作します。基礎的な質問.03Q.雷サージとはなんですか?A.雷サージは落雷による過電圧です。雷サージとは雷が発生して稲妻が大地に接触して発生する高い電圧のインパルスのことを言います。このパルスはきわめて短い時間に電気信号が発生している状態のことです。ノイズは比較的高周波で低電圧のものをいいます。いずれも電子機器には有害なものです。基礎的な質問.04Q.雷サージにはいろいろな種類があるのですか?A.大きく分けて直撃雷サージと誘導雷サージがあります。直撃雷サージは雷雲の雲底(下部)の電荷によって地表面上の電荷が誘起され蓄積されます。この電荷によって強力な電界が生じて電界強度が50kv/m位に達すると大気が絶縁破壊して直撃雷になるといわれています。そのために避雷針などは招雷針或いは受雷針の役目をしているといえます。直撃雷のエネルギーは非常に大きく、現状では避雷器を使って直撃雷から大事な機器を守るための有効な手段はありません。周囲に強力な電磁界が生じて送電線や通信線にサージ電圧が発生して誘導してくるサージのことです。誘導雷は雷雲間での放電によって生じることもあります。現在、雷による被害は圧倒的に誘導雷から生じているといわれております。この誘導雷サージから大事なパソコンや電子機器を防護するのが避雷器です。基礎的な質問.05Q.耐雷トランスと避雷器はどう違うのですか?A.耐雷トランスはサージを減衰させるもの、避雷器はサージをアースへ逃がすためのものです。耐雷トランスは一種の電源用の避雷器といえますが、耐雷トランスは主にシールド付の絶縁トランスで受電系から侵入する雷サージを減衰させるためのものです。避雷対策として有効ですが、直雷に近い場合、アースからサージが侵入しますと防げないのが実情です。経済的に耐雷トランスを設置できないところは、モリブデン避雷器と同時に従来型の避雷器を多段に取り付けることにより、より万全の避雷対策が可能となります。基礎的な質問.06Q.UPS(無停電電源装置)を設置しているのですがパソコンは安全ですか?A.安全ではありません。Source)の略号ですが、無停電電源装置と訳されています。パソコンなどのデータが損失したりすることを防ぐ目的で使用されている電源装置(バッテリー)です。UPS自体を破壊したりしいてはパソコンなど電子機器を損傷する場合があります。従いまして、UPSの入力側(一次側)に避雷器を取り付けることが望まれます。基礎的な質問.07Q.機器が雷で故障しました。雷保険に入っているのですがどうしたらいいですか?A.購入先に連絡して下さい。後日弊社が調査し、「調査報告書」を発行いたします。故障した避雷器を弊社に送っていただき、調査を致します。その調査報告書で保険審査が通るかどうかは保証致しかねます。避雷器内の被害状況を確認致しますのでお客様側で分解などしないで下さい。基礎的な質問.08Q.雷サージの影響以外での劣化はありますか?A.使用される電子機器にもよりますが雷サージの影響以外での劣化はあります。電源を入り切りした際に発生する過電圧が影響し、頻繁に入り切りされるのでしたら数年も使い続ければ劣化していく可能性があります。弊社と致しましては5年交換をお勧めしておりますが、チェッカーで点検して正常範囲内であれば継続してご使用いただけます。基礎的な質問.09Q.電線以外の侵入経路はありますか?A.建物の鉄骨や避雷針のアース付近の電子機器は直接侵入されます。建物に鉄骨などの金属が使われている場合、鉄骨を伝って雷サージが侵入し、裏側に鉄骨がある警報器、検知器などを誤作動、破損させたりする可能性があります。避雷針に落雷し、避雷針のアースを雷サージが通過する際の電磁波により誤作動、破損させたりする可能性があります。この場合、避雷器で防護することは不可能です。基礎的な質問.10Q.COCOM規制、ワッセナー協約に該当していますか?A.COCOM規制、ワッセナー協約、共に該当していません。COCOM規制はワッセナー協約に移行しており、避雷器は「非該当」となります。(キャッチオール規制16項で決まります。)但し、輸出の際は、最終需要先の確認と使用目的の調査をしておくことが必要となります。◆需要先:過去に大量破壊兵器に係わったかどうかで、なければOKですが、危険な需要先をHPで確認して、その記録を残しておくことが必要です。/外国ユーザーリストより確認してください。(規制等内容は都度変わります。)尚、輸出に関しまして弊社は、各国の電源事情および接地方法違いもあり、故障等含め一切関知致し兼ねます。製品の質問.01Q.光ケーブル用の避雷器はありますか?A.光ケーブル用の避雷器はありませんが、信号変換器の電源部の避雷器とテンションメンバーの処理は必要です。光ケーブルの中には強度を保つためにテンションメンバーという金属のワイヤー(鉄芯)が入っておりますので、これを通じて雷サージが侵入して機器を損傷することがあります。ワイヤーに電気的な繋がりはありませんので、避雷器の必要はありません。処理方法としまして、ワイヤーのみをアースと接続して機器の方には持っていかないようにしましょう。光ケーブルからの光信号を電気信号に変える「変換器」の電源には避雷器が必要ですので、変換器のスペックに合った避雷器を選定して下さい。製品の質問.02Q.誘導雷サージを受けたかどうかを調べる機器はありますか?A.簡単なもので「雷サージカウンタ」があります。弊社販売の雷サージカウンタはラインにセンサを取付け、そのラインに雷サージが何回通過したかを判るものです。詳細は雷サージカウンタ製品カタログをご覧下さい。製品の質問.03Q.直撃雷用避雷器はありますか?A.弊社ではお取扱ございません。避雷器による直撃雷の防護は物理的に不可能です。classIの10/350μsを直撃雷と錯覚されている方がおられますが、JISでは直撃雷とは記されていません。直撃雷に近い誘導雷でもケーブル自体が焼損することがあります。ボンディングのため避雷針のアースを屋内に引き込むこと自体危険です。引き込んだ場合、通過時の電磁波で周辺の機器が破損されることもあり、更に機器の耐圧より高くなり返って侵入しやすくなります。IEC規格と日本の実状の違いを理解した上で対策をおこなって下さい。屋内の電子機器は外部機器と伝送ケーブルで繋がっており、大地間には電位差が生じます。耐圧の低い機器から侵入しにくくするためには避雷針のアースとは5~10m以上は離して軽減することをお勧めします。製品の質問.04Q.型式「VM」から始まる避雷器があるのですが後継機を教えて下さい。A.「VM」から「NR」に変更致しました。製品の質問.05Q.6ch(または8ch)機器の避雷器はありますか?A.3線式避雷器「RF-3口口」を2台使います。RF-3□□(RF-4□□)には増設端子912があります。増設端子を接続することで3線×2台の6線を防護することができます。8chの場合は4線式避雷器を2台使用します。製品の質問.06Q.販売案内一覧に取引先がないのですが、購入方法を教えて下さい。A.弊社の代理店様をご紹介致します。一度、弊社へ電話、メールでお問合せ下さい。製品の質問.07Q.以前「ワイエムエンジニアリング」から購入していたのですが、どちらに問い合わせればいいですか?A.東亜エレクトロニクス(株)ハマトウカンパニー殿へお問合せ下さい。ワイエムエンジニアリング様は2015.1に廃業致しました。販売に関しましては東亜エレクトロニクス(株)ハマトウカンパニー殿へお問合せ下さいませ。製品の質問.08Q.交流電源AC24V用の避雷器はありますか?A.AC24V用というものはございませんが、直流電源用「RP-24」でご使用いただけます。RP-24は最大連続使用電圧が38Vとなっておりますので、通常使用電圧が38V以上になると避雷器に負担がかかります。AC24Vが38Vを超えなければご使用いただけることとなります。波高値×変動率は38V以内ですのでAC24Vでもお使いいただけます。違いはありますか?A.防護機能に違いはありませんが、負荷電流の違いがあります。場合、ソケット内を通過しますので負荷電流に上限があります。信号用直列の場合、D-,D+のシリコン素子側を電子機器側に配線して下さい。並列の場合、通過しませんので負荷電流に上限がありません。接続端子はL+,L-側でもD+,D-側でも同じですので、接続し易い方をご使用下さい。技術的な質問.02Q.端子台から並列接続してもいいですか?A.線抵抗の問題でお勧めしません。電線の長さ、太さによって線抵抗値が変わってきます。電子機器側ラインの線抵抗r1よりも避雷器側ラインの線抵抗r2が大きければ、避雷器の処理に遅れが生じる可能性があります。設置の際は必ず避雷器を通過するような接続を心がけましょう。技術的な質問.03Q.動作開始電圧が線間電圧に比べ、各接地間電圧の動作開始電圧が高いです。何か理由があるのでしょうか?A.サージ吸収素子の種類が違うと同時に、役割が違います。線間には「シリコン吸収素子」が使われており、応答速度は速いが容量が小さいという特徴があります。接地間には「酸化亜鉛素子」が使われており、応答速度はシリコンより劣るが容量が大きいという特徴があります。シリコン素子のみでは容量が小さいので直ぐ壊れてしまい、酸化亜鉛素子のみでは処理速度が劣るので機器を防護しきれない可能性があります。そこで、2つを併用し酸化亜鉛素子で処理しきれなかったサージをシリコン素子が処理することで酸化亜鉛の弱点を補填しています。下がると本来の電圧信号を消してしまいますので、そうなると交換になります。技術的な質問.04Q.ラインに雷サージが印加された際、通報出力端子にサージは回り込まないのでしょうか?A.通報出力端子を通過する可能性はありますが、雷サージが外部に回り込むことはありません。モニタ端子には「フォトカプラ(内部で電気信号を光に変換し再び電気信号へ戻すことによって、電気的に絶縁しながら信号を伝達する素子である。)」という部品が使われております。雷サージが通過した一瞬のエネルギーをフォトカプラが光に変換し、電気信号に変換することで瞬間的に通報出力ONにすることはありますが、そこから通報を受ける側の機器にサージが流れることはありません。通報出力のラインが長く、建物外部より引っ張ってきている場合は避雷器を通さず、直接通報出力のラインに雷サージが侵入する可能性がありますので防護が必要かもしれません。技術的な質問.05Q.機器Aと機器Bがあり、距離が数mです。避雷器は両方に必要ですか?A.”必要”と言切れませんが両方がベストです。逆流雷でBが破損する可能性があります。ラインからの侵入の場合、機器の耐電圧が避雷器の動作電圧よりも低いと機器が破損します。逆に、機器の耐電圧が避雷器の動作電圧よりも高いと機器が破損する前に避雷器が動作しますので機器が保護される可能性があります。Aの避雷器アースから逆流雷で侵入しても、Bの避雷器で処理します。お使いの機器によっては耐電圧とは別に、機器内部に雷害対策素子が組み込まれているものもあります。機器メーカーが自社機器を保護するために取付けているものなのですが、こちらが避雷器よりも先に動作してしまうと避雷器では保護できない可能性があります。技術的な質問.06Q.渡り配線をすると被防護機器には雷サージが及ばないようになるとありますが何故でしょうか。A.被防護機器のアース端子側からの侵入を防ぐためです。渡り配線しない場合、避雷器が処理した雷サージが被保護機器のアース線から侵入し、機器を壊してしまう可能性(逆流雷)があります。処理速度が速い避雷器に渡り配線することで避雷器に身代わりになってもらい、被防護機器の負担を軽減します。技術的な質問.07Q.リレー回路のON/OFF時に接点が溶着、電子回路が破損します。A.SE-100をリレーに並列接続すれば有効です。原因としましてはON/OFF時の「逆起電圧(電源電圧とは逆方向に数百から数千Vの高電圧が発生する現象)」により、過電流が回路に流れていると考えられます。リレーにSE-100を並列に接続することで保護回路を作り、リレーの負担を軽減させることができます。DC電源の場合はダイオードを逆流しないように接続することでも有効です。技術的な質問.08Q.仕様取説書の接続図に断路器がありますが詳しく教えて下さい。A.活線状態での避雷器メンテナンス時に使います。直付けタイプの避雷器メンテナンス(交換、又は点検)をする際、避雷器を取り外さなければなりません。断路器を取り付けておけば、活線状態での避雷器の取り外しが可能となります。断路器を取り付けしなくてもご使用いただけますが、安全面を考えるとメイン電源を落とすこととなり、機器を止めてしまいます。プラグイン式の避雷器であればエレメント(本体部)を外してもソケットで活線状態になっておりますので断路器は不要です。断路器の選定についてですが30A以上のヒューズ付、又はヒューズなしを推奨しております。30A未満のヒューズ付はご遠慮下さい。理由としまして、地絡防止のため避雷器にもヒューズが付いており、避雷器よりも低いヒューズの断路器を使用しますと断路器側が先に切れてしまいます。この場合、避雷器は正常だが回線が途切れた状態となりますので避雷器が効果を発揮しません。技術的な質問.09Q.電源用避雷器はブレーカの1次(受電)側、2次(設備)側どちらに取り付ければ良いですか?A.2次側(設備)を推奨しております。1次側に取り付けると先に避雷器が壊れ、ブレーカは正常のままという状態になる可能性があります。この場合、その後の雷サージに対応できなくなり、ブレーカを通して機器を破損させることになります。ブレーカが落ちたら困るので一次側に取付けたいという方もいらっしゃいますが、上記理由で安全性を考えるとブレーカが先に落ちた方が良いと思われます。メインブレーカの場合、1次側は電力会社の管轄ですので触らないで下さい。2次側に取り付けると先にブレーカが落ち、ブレーカを通過した雷サージを避雷器が処理することで機器を防護します。電源は落ちますがその後の雷サージは入ってこれないので安全という考えです。サブブレーカの1次側、2次側の両方はどうでしょう?確かに2段構えということで効果はありますが、お勧めは致しません。理由としまして、1次側の避雷器が雷サージをアースに流している間は瞬停となり、他のサブブレーカ共に影響を与える可能性があります。避雷器が劣化するとアースに流した漏電状態になりますので、それをメインブレーカが検知し、電源が落ちる可能性もあります。サブブレーカの1次側の場合ですと管轄内がダウンするだけですが、メインブレーカの1次側の場合ですと管轄外まで影響を与えますのでご注意下さい。保守点検の質問.01Q.避雷器が故障したか分りません。調べる方法はありますか?A.種類によって方法がございます。電源用避雷器LEDランプは電源ラインの電流を利用し、常時点灯させています。温度ヒューズが雷サージの熱で切れるとLEDは消灯します。劣化した時の漏れ電流を利用し、点灯させています。電流が漏れていますので、正常な信号を送れていない可能性があります。同軸ケーブル用避雷器・その他チェッカーの使い方を参照して下さい。ご希望であれば同軸ケーブルのアタッチメントをお付け致します。避雷器の劣化で標準の数値以下or以上で電圧を抑えている可能性があります。本体を抜いて信号が正常になる場合は避雷器が原因となります。保守点検の質問.02Q.チェッカーの使い方を教えて下さい。A.避雷器SF-112を例に挙げてご説明致します。弊社チェッカーはJIS規格に基づいた動作電圧(1mAを素子に流した時点での電圧)を計る機器です。計測の流れは以下の通りです。1チェッカーを表1.ピン番号の所へ接続します。極性がありますので赤を+、黒を-に接続します。表1.素子符号ZD-1の場合は逆方向のチェックも必要ですので極性切替スイッチを「逆方向」に切替ます。2RANGEを切り替えます。200V以下の箇所を計測する時はRANGEを200Vに...2000V以下の箇所を計測する時はRANGEを2000Vにスイッチを合わせます。※2000VRANGEでも200V以下の計測は可能ですが、精度が悪くなります。3TESTスイッチを上げた状態で数秒待ち、数値が止まると計測完了です。表1.確認内容の範囲内かを確認します。各型式の点検方法は点検方法資料よりダウンロードできます。範囲内であること※1.ツェナーダイオードZD-1は正方向と逆方向の両方をチェックします。(極性切替スイッチを使用します。)保守点検の質問.03Q.チェッカーの表示がおかしくなったのですが。A.ピン番号の確認とRANGEを確認して下さい。番号を間違えると通電していないため、数値がオーバー状態になります。RANGEを200Vにしたまま200V以上の印加電圧は計測できません。保守点検の質問.04Q.チェッカーで他社の避雷器の計測はできますか?A.お勧めは致しませんが可能です。JIS規格により1mAを流した時の電圧と定められています。各社構造が違いますので「仕様書を見てピン番号と許容範囲がわかる」が前提となります。弊社チェッカーを使用して避雷器に不具合が発生しましても、他社製品に関しましては対応致しかねますのでご了承下さいませ。保守点検の質問.05Q.チェッカーを短期だけ使用したいのですが。A.弊社ではチェッカー貸出を行っております。弊社避雷器を購入されたお客様に関しましては貸出をしております。貸出日数に関しましては弊社までお問い合わせ下さいませ。保守点検の質問.06Q.チェッカーによる劣化検査の時期はいつ頃がいいですか?A.夏季(梅雨前)、冬季、台風前後が良いです。夏季は梅雨時期の前にされることをお勧めいたします。冬季は特に日本海側から山間部にかけて発生致します。9:00-18:00[土・日・祝日除く]世界初モリブデン素子の開発から汎用の避雷器の製造・販売まで。計装用や電源用など機種が豊富。technology.。