ルームエアコンを隠蔽配管で取付けていた様です。天井裏を通って、入口の脇に。今回は電気工事屋さんも入っていて、電源は電気工事屋さんが施工済み。エアコンは中古で、こんな感じ。フレアナットも無くなっているので、新しいフレアナットを用意します。天井裏は、もうひとつ上に以前使われていた天井が残っています...配管はこの上を通して行きます。外から配管を入れていきます。こんな感じで、12mほど横引きして行きます。この天井かなり危険で、配管通すのにもの凄い時間が掛かっています。ドレンは壁内にVP25が残っているので、これを流用します。室内機を取付けて、配管類を接続していきます。この室内機、26kgあります...フィルター掃除機能付きエアコンが重くなったとか騒いでいる以上に、重いです...(^_^;)ドレンは壁を開口して、ここで既存管へ接続しました。この方が確実に接続できる上、あとのメンテナンスも簡単にできます。室外機に配管を接続し、電動真空ポンプを使用して配管内部を真空乾燥します。真空引きが完了すると、リモコンを取付けて電源投入し、試運転を行います。ガス不足なので、様子を見ながら追加補充します。隣の部屋で暖房が効いていて吸込温度が20度くらいですから、十分な吹出温度です。暖房に切り替えたり、異音がないか、風量は適正か、異常がない事を確認してお引き渡しです。これで大きなサーバーを据えても安心してご使用いただけますね。明日、別の部屋へもう一台、ルームエアコンを取付けさせていただきます。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。