グランツーユーできるかな!?~マイホーム建築日記~グランツーユーできるかな!?~マイホーム建築日記~双子誕生を機にマイホーム建築を思い立ち、セキスイハイムのグランツーユーが建つまでのマイホーム建築日記と、そのグランツーユーの住み心地を紹介するエコライフ日記を綴るブログ。お知らせブログ引越しいたしました。23:30昨日は七夕でしたがわが家では特に何をするということもなし。空気工房の修理に夕方来てくれました。今回の対処した位置は、浴室の上から脱衣室の上にかけてのドレンホース。今までは屋根裏と床下のドレンホースの勾配(たるみ)を見てきましたが、この位置の確認は石膏ボードに穴をあけなければいけないといけなかったためか一番最後になっていたようで、ここのドレンホースのたるみが一番の問題だったようです。結局、この対処をしてもらってからは今のところ再発していません。様子を見て特に問題なければこれにて完了かな。ちなみにドレンホースですが、浴室の上をのぞいてみるとどんなホースなのかがわかりました。室外機のほうも見てみると同じホースがここまで伸びてきていました。いうことは、屋根裏の除湿ユニットから壁内を通り脱衣室上部から浴室上部を通り、床下へ下りて室外機のほうへ出るというルートのようです。写真の下へ伸びてきているのがわが家で使われているドレンホース。ENTRY※現在コメントは受付停止中です。※掲示板もご用意しておりますのでぜひご利用ください。--これで--直るといいですね。TOP△-->Davidさん--はい。いまのところ9日朝の時点まででも問題なしです。TOP△--よかったですね。--原因不明だと直ってても、なんか気分が悪いですが、解明できたので本当に良かったです。TOP△-->ymyma117さん--ありがとうございます。あとはこのまま再発しないことを祈るばかりです。TOP△--ようやく...--ひとまず空気工房が稼動を始めたようで良かったですね。大掛かりな配管交換工事になったんですか?とにかくお疲れ様でした。先日お話しましたが、写真のホースが、我が家の場合雨水に繋がっています。TOP△----それほど大掛かりな工事にはならずに済みました。参考になるコメントありがとうございました。写真のホースと同じということは、ひらりんさんのところでもドレンホースがどこかでたるみ、うちと同じような現象が起きる可能性もあるということですね。現在トラックバックの受付は停止中です。≫プロフィールAuthor:たかさん家ではつまらないことばかり言うが外に出るとまじめなマイホームパパと、料理が得意でしっかりものの妻と、やんちゃな双子の男の子の4人家族で、兵庫県南部の某所よりグランツーユー建築日記&マイホームエコライフ日記をお送りします。現在、グランツーユーの高気密高断熱性能と太陽光発電でエコライフを満喫中。づくり奮闘記コンテスト2007で準グランプリをいただきました。(32)タグクラウド下記キーワードをクリックすると関連記事が表示されます。関連記事数の多いタグほど大きい文字で表示されています。※「グランツーユーできるかな!?」へのリンクはご自由にしていただいてかまいません。専門家があなたをガイドしてくれます。[住宅][住まいを考える][家を建てる][住宅購入のノウハウ][住宅ローン][住まいのデザインと機能性][住まいの設備][家相・風水][長く暮らせる家づくり][エコライフ]キーワードブログのタグRSSフィードRSSリーダーで購読するメールで更新情報を受取る※RSSって?ページビューいつもご覧いただきありがとうございます。おひさまハイム応援団JavaScriptを実行可能にしていただくか、JavaScript対応ブラウザでご覧ください。日々の発電量JavaScriptが動作する環境ではここに太陽光発電量グラフが表示されます。表示させるにはjavascriptをonにするか、対応ブラウザでご覧ください。チャリティイーココロクリック募金ブログパーツを使うには、javascriptをオンにする必要があります。