バカバカしい質問ですいません...。現在JavaScriptが無効になっています。Yahoo!知恵袋のすべての機能を利用するためには、javaScriptの設定を有効にしてください。JavaScriptの設定を変更するには「JavaScriptの設定方法」をご覧ください。バカバカしい質問ですいません...。家を建て替えて電気...シェアツイートはてブ知恵コレlj_********さん2019/12/909:25:45バカバカしい質問ですいません...。家を建て替えて電気の契約を60Aにしましたが、昨日続け様にブレーカーが落ちました。オール電化ではありません。ブレーカーが落ちた時に使っていたのは冷蔵庫やTVなどの家電、エアコン3台、洗濯機、コタツです。ドライヤーや炊飯器は使っていません。後で調べたらエアコンの暖房は20Aだそうで、3台使った時点でオーバーしちゃうって事ですよね??今まで築60年近い家に住んでいて冬場にエアコンを使うことが無かったので、エアコン生活に戸惑っております。エアコン3台同時に使えないなら「3台入れる必要ある??」って思っちゃいますし、その後エアコン一つ切ったのですが、それでも飛んでしまいました...。0閲覧数:228回答数:7違反報告ベストアンサーに選ばれた回答https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12217273417通りすがり・・・さん2019/12/1016:21:23既にいくつかアドバイスがありますがもう一つ現状の契約のままでも対処可能なポイントがあります。エアコンは運転開始から室温が設定温度に近づくまでは強力に暖めあるいは冷やそうとしますから30分~1時間程度は消費電力が多くなる傾向があります。朝起床したときに同時に3台のエアコンを運転開始するような使い方である場合には契約電力60Aであっても厳しいくなる場合が考えられます。時間差でそれぞれ1時間程度の間をあけて運転開始すればよほどの寒波襲来でもない限り3台同時に運転していても大丈夫である場合がほとんどです。ほとんどエアコンには同時に運転した場合の電力容量が足りなくなる場合に備えて最大電流のカット機能が搭載されていたりしますのでこの機能を利用されれば3台同時に運転開始しても大丈夫な場合があります。メーカーによって電力カット機能など少し名称が異なる場合があります。添付画像は日立のエアコンに搭載されている電力カット機能の説明です。リビングなどに設置している少し大きめのお部屋用のエアコンが200V電源の4.0kwや5.6kwタイプである場合には最大消費電力は3,000W以上などになります。寝室などの6畳、8畳などのお部屋に設置されている2.2kwあるいは2.5kwタイプのエアコンの最大消費電力は1,500W未満です。いずれの機種であっても室温が安定して温度維持運転になっている場合の消費電力としては外気温にもよりますが200W~800W程度になると思われます。寒波襲来時などで外気温が4°C以下などになると運転能力が高くなる場合があるので3台同時に運転していると電力オーバーとなる場合などがあるかも知れません。電力カット機能が有効になっていると最大能力を控えめにした運転しかできないので寒波襲来時に暖まり方が弱いといった不具合になることなども考えられます。それでも寒冷地以外では外気温が4°C以下になることは年間通じても何日もないので我慢できるレベルなのかも知れません。あとはご利用になるスタイルと合わせて電力容量を増加されるかどうかといったところになります。朝食時などで調理とエアコン1台の運転開始などが重なると電力オーバーになることがあります。エアコン2台運転中には細心の注意を払って調理しないとIH+電子レンジ+コーヒーメーカーやオーブンとスターなどで確実に遮断します。www電力容量の増加は10Aごとに月額280円の節約でしかありませんが50Aでなくても40A契約でもなんとかこなせています。分電盤内の主幹ブレーカー(大きな漏電ブレーカー)の容量が40Aとなっていなければなりません。2系統の100V配線が利用可能なので40A×2系統で80A相当になります。200V機器を利用される場合であっても100V機器との合計の消費電力が8,000Wまでは使用可能になります。現在搭載されている主幹ブレーカーが50Aや60Aである場合には40Aの漏電ブレーカーに交換しないと8KVA契約にはなりません。主幹ブレーカーが50Aで主幹ブレーカーの交換なしで契約変更しようとした場合には100A契約相当の10KVAの契約になってしまいます。~60Aまではスマートメーターに内蔵されている契約アンペアブレーカー機能で設定値を遠隔操作で書き換えるのみで契約変更可能ですが、これ以上の電力になるとスマートメータに内蔵の契約アンペアブレーカー機能は利用できないので主幹ブレーカー契約になり主幹ブレーカーの容量によって契約が異なります。1KVAごとに280円ほどの基本料金になっています。契約内容や基本料金などは電力会社によって異なります。]https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12217273417カテゴリマスターola********さん2019/12/909:47:48時間差で使えば大丈夫かも。最大出力が重ならなければ良いので。家はエアコン5台あって3台稼働はざらにありますよ。0違反報告https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12217273417ID非公開さん2019/12/909:45:42同時に使えば落ちます。時間差て使ってみて下さいエアコンもずっと20A使っているわけでは有りません。部屋が暖まればインバーターが付いていますので弱めの運転になります。畳数に合って無いエアコンやボトムと言われる安いエアコンだと難しいです。0違反報告https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12217273417カテゴリマスターrri********さん2019/12/909:35:52電気保安協会にでも点検してもらえばどうですか。設定が悪いだけと思います。我が家はエアコン6台あり、5台稼働でも全く問題ないです。0違反報告https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12217273417BAHAGIAさん2019/12/909:35:101エアコンの特性を検討すれば避けることはできます。エアコンは部屋が冷え切っているときに多くの電気を喰います。3台同時に運転をスタートすると電気をフルに使うのでたくさんの電気を喰います。2部屋が温まってくるとエアコンも電気をたくさん喰わなくなるので3台のエアコンを時間をずらして(1時間くらいかな)起動すればかなり改善されます。今の時期は外気温も下がっているのでエアコンはかなりの割合で電気を喰います。0違反報告12次へあわせて知りたい電気代1ヶ月30万円の請求書がきました。3LDKの一般家庭です。中央電力で毎月...買ったばかりの石油ストーブの自動点火がつかなくなってしまいました。購入して...アンペア変更を考えています。元々は50Aか60Aでしたが今は30Aです。コンセントは2000Wまで使えるのだか...電気保安協会と名乗る団体が「タコ足配線はやめましょう」などと言っているのです...マックス株式会社の浴室乾燥機を使ってますが、内部清掃は、ダスキンでもやってく...主人の言った言葉に呆れました。週末が、私の誕生日です。一覧を見るエアコンのブレーカーが落ちることについて。ビルの管理をしているものですが、電...エアコンのブレーカーについて【至急】エアコンを家電量販店で購入しました。購入...エアコンが、ブレーカーを上げても電源が全く付きません。梱包機のヒーターが故障しました。たいしたパーツではないので自作しよ...気化式の加湿器で10畳程度の物を探しています。分解のし方を教えて下さい。2017年10月に買ったパナソニックのエアコンのご愛用登録は今からできますか。Miniを購入しました。ブルーフレームのストーブについて質問です。...昨晩から急にテレビとエアコンのリモコンがおかしくなり困っています。テレビ...最近暖房を使っていると、プシューっと音をたてたかと思うと停止してしまいます。...関東住み一人暮らしです。一覧を見る高圧洗浄機をレンタルしようと思っています。安価で送料無料のオススメのものが知りたいです。近所のホームセンターの工具レンタル...回答させて頂きます。