jetnasa猛暑が続く中ふとエアコンの室外機に水をかければエアコンの効きが良くなるとか電気代が安くなるとかそういう話を思い出しました。調べてみたところ実際にやってみて詳しくデータを取った事例がなかったので実験してみることにしました。それとは別に気になったのがネットにあるエアコンの消費電力・電気代についての記事が憶測で書いてあったり電気メーターを見て比較したものであったりとあまり当てにならないということです。そのため気象条件に応じたエアコンの1日の消費電力なども調べていこうと思います。ほかにも・24時間つけっぱなしのほうが電気代が安い。・日よけをしたほうが消費電力を抑えれる。ついても調べていこうと思います。エアコンのスペックです。475W(気温35°C室内27°Cのときの消費電力らしい)7年前のエアコンです。西向きにガラス扉ありで15時頃から西日が入ってきます。熱源としては24時間つけっぱなしのデスクトップPCがあります。仕事以外ほぼこの部屋にいて寝るのもこの部屋です。これらの条件のもと実験を行います。ミスト用のノズルはこれを使います。工場扇に取り付けて使うものらしいのですが水道圧で噴霧するタイプのものは粒子が非常に大きいためびちゃびちゃに濡れてしまうので人に向かって使用したり室内で使用するのは避けたほうがいいです。今回の実験にはそれほど細かい粒子は必要ないのでこれで問題ないです。遊園地などで見かけるドライミストと言われるものは高圧ポンプで噴霧しているため粒子径が10μmなど非常に小さく瞬時に気化するため濡れにくいようです。これが3個入っています。ワンタッチ継手でホースを任意の長さに切ってつなぐようになっています。蛇口がないので取り付けるための継ぎ手と蛇口、カプラ、などを購入。あと消費電力を監視するためにワイヤレス電力チェッカーを購入しました。これをエアコンのコンセント部分に差し込んでこのように専用のアプリをインストールしてipadやPCなどで消費電力を監視できます。Bluetoothで接続するようになっていてPCの場合はBluetoothアダプタが必要になるので注意です。CSVでログも出力できるのでエクセルでデータの整理もできます。モニタはリアルタイム、1時間、1日、1ヶ月とそれぞれ表示可能。実験に必要な初期データを集めますノズル1個あたりの水の消費量を計測。メスシリンダー100mlを満たす時間を測定して算出します。測定の結果3分で100mlでした。1ノズル1時間で2Lの水を消費するということなので3ノズルで毎時6Lの消費。1日あたり144L使うことになります。水道代は全使用量によって大きく変わるのでなんとも言えませんがリッター0.24円で計算した場合1日34.5円になります。水道代を浮かすために雨水や井戸水、残り湯を使う手がありますが装置が複雑になるのと水はエアロゾル化するため貯めた水にレジオネラなど菌類が発生していた場合飛散すると危険なので水道直結で行ったほうがいいです。井戸水の場合はミネラル分によりスケールが付着して熱交換器のフィンを詰まらす恐れがあるのであまりよろしくないかとおもいます。室外機につけたノズルの状態です。背面の熱交換器に向けて上からやや下向きに噴射します。下から上に向けてだと中の電気系統に水が侵入する可能性があるので避けたほうがいいです。前に買ったサーモグラフィーで温度を測ってみました。左が噴霧前で右が後です。水の温度は33°C、外気温は37°C。約15°C温度が下がっているのがわかると思います。交換器の温度は50°C近くあるのでかなり効果があるようです。撮影日が違うので完全な比較にはならないのですが室外機全体の様子です。外気温38°Cミスト噴霧中。外気温37°C排気口を見ると排気熱が低くなっているのがわかります。手に当ててみても涼しい風が出ているのがわかりました。排気熱が少ないため周りのコンクリート部分の温度も低く吸気の温度も下がっているのではないかと思われます。これは効果が期待できそうです。この時点でミストありとなしで消費電力の比較を行いました。425W消費しています。ミスト噴霧すると100W近く消費電力が下がりました。現在24時間の消費電力の測定を行ってるので後日まとめて掲載したいと思います。投稿されたAmazon.co.jpアソシエイトなんでも自作このサイトの管理人JETと申します。機械工作が趣味で色々作ってます。