PWR4-Uは、2個または4個のDALIチャンネルに電力を供給するのに使用されます。DALIチャンネルに接続されたデバイスに電力を供給するために、電源はチャンネルごとに116mAの保証供給電流を提供します。並列で使用すると、232mA(250mAの最大供給電流)保証供給電流をもたらすことができます。インストールDALIチャンネルは非SELV(安全超低電圧)とみなされます。したがって、低電圧要の関連インストール規約が適用されます。DALIチャンネルのケーブルは1.5mm2(AWG15)の最小ワイヤー断面を使用する300mの最大長に制限されるか、あるいは2Vの最大電圧降下を保証しなければなりません。電源は85~240VAC、50/60Hzの広範囲な供給電圧に対応しています。始動電流制限も特徴です。DALI電力出力DALI電力出力は18V(11V~20.5V)および116mAの保証供給電流を提供します。電力出力は基礎的な分離によって幹線から分離されます。電力出力は短絡保護対策が施されいて、熱的過負荷がかかる場合は停止します。熱的過負荷が発生すると、DALI制御ランプはオフに切り替わります。