CATV・アンテナ工事を中心に活動している有限会社アベ冷熱技研のBlogです2006年9月16日土曜日エコキュート設置(途中経過)お客様宅のボイラーです。「温水器に変えたいんよ」と以前からご依頼いただいていたのですが、見ての通り温水器なんて置けるスペースがありません。ところが、以前にもご紹介した様に、今年初旬に三菱電機がスリム型のエコキュートを発売しました。タンク幅が430mmなので、既存ボイラーの幅とほとんど変わりません。「ええんが出ましたよ!国の補助金も出るし!」とオススメし、即決いただいたのが4月でした。とっくに届いてるんです。「ボイラーもまだ元気に動いてるし、阿部さんがお手空きの時でいいですよ。今週から取り掛かりました。・・・が、]雨が多くて前に向いて進みません。置場の無いヒートポンプユニットは、パッケージエアコン用の壁面置台を使って、壁面に取り付けました。最大高低差3m以内だからできる芸当です。【※この三菱電機製SRT-HPU454(ヒートポンプユニット:乾燥重量62kg)は、キャッチャー製PC-KG30(PCキャッチャー:使用加重150kg以内)を、建物内部の柱へ6箇所コーチスクリューにて留めてあります。】で、本日は浴槽アダプターを取り付けるため、朝から基礎のハツリをやってました。これが[emoji:v-409]キツイのなんのって。HILTI×2台とハンマーで、しゃがみ込んだら身動きが取れないところを、半日掛けて貫通しました。写真は見下ろしたところで、手前は既存ボイラー背面、写真を撮ってる自分の後ろには灯油タンクがあります。ボイラーを外してしまえば楽なんでしょうが、外すと今晩お風呂に入れませんから。台風13号がやってきます。さあ、来週はボイラー外して、タンクユニットの基礎工事だぁ・・・ぁぁぁ。締め切りは今月29日。2bd7c83d7860679fcfd1761983c67ee9工期ギリギリですね~[絵文字:v-356]ヒートポンプの壁掛け設置、初めて見ました。考えてみれば、パッケージエアコンと同じ要領ですよね。第3期の補助金がそろそろ始まります。74be16979710d4c4e7c6647856088456たつやさん、結婚おめでとうございます(*^_^*)ヒーポンは基本的には地上置きがベストなんですが、こういった現場はこれしか方法が無いですねぇ。考え方はエアコンと同じでいいんですが、最大高低差が3m以内なので気を付けないといけませんね。ホント、工期ぎりぎりであせってます。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。