注1.左・右の区別は汚水ます底部の下流側から見て下水が流入してくる方向を表します。100注1.左・右の区別は汚水ます底部の下流側から見て下水が流入してくる方向を表します。注2.流入側管径の×50、×75、×100は枝管径を表します。注4.平行合流(右)(左)、平行合流段差付(右)(左)には、回転型と固定型があります。宅地ますを高い所から落したり、投げたり、衝撃を与えたりしないでください。施工時につるはしや鋭利な刃物などで傷をつけないでください。気温の低い時期の施工では衝撃やキズにご注意ください。キズ、割れのあるものを使用しないでください。材質に悪影響を与える有機化合物(アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白アリ駆除剤等)を宅地ますに吹き付けたり、塗ったりしないでください。これらの化合物を地面にこぼさないでください。屈曲点及びトラップに使用する汚水ます底部は、原則として「左」「右」のこう配のついた底部を使用しますが、「左右兼用」を使用する場合には、こう配がついていませんので、施工に十分留意してください。接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後ははみ出した接着剤をウエス等でふき取ってください。冬季の施工では管内に充満する接着剤の溶媒蒸気を追い出すため、必ず換気を行ってください。宅地ますを屋外で保管する時には直射日光を避け、熱気のこもらない方法でシート掛け等を行ってください。塩ビ製ふたおよびレジンコンクリート製ふた、合成樹脂製ふたの使用場所は、宅地内に限るものとします。車両が乗り入れる場所にご使用ください。詳しくは技術資料をご参照ください)。トイレ排水管ならびに器具トラップを有する排水管には、二重トラップとなることを避けるため、起点トラップ(UTK・TRK)およびトラップ(UT・TR)を接続しないでください。1/2L)をご使用ください。施工上やむを得ない場合には90度曲り(90L)を使用してください。・ポリプロピレン製ますの場合ストレート(ST)、45度曲り(45L)または90度曲り(90L)をご使用ください。排水管径100mmの場合は汚水の逆流を防止するため45度合流段差付(45YS)または平行合流段差付(HYS)の使用を基本とします。施工上やむを得ない場合や排水管径125mm・150mmの場合は、45度合流(45Y)または平行合流(HY)をご使用ください。排水管径100mmの場合は汚水の逆流を防止するため45度合流(45Y)を使用することを基本とします。施工上やむを得ない場合や排水管径125mmの場合は、90度合流(90Y)をご使用ください。排水本管の合流点には、塩ビ製ますの場合は45度合流段差付(45YS)または左右合流段差付(WLS)のご使用が望ましいです。