発表ページで試験問題もご覧いただけます。合格率を見てみると約50%くらいですね。うれしい事はうれしいんですが、なんか他の資格に比べて心躍りませんねぇ。「1級落ちたから2級」って言う感じで、スッキリしてないです。1級は何年か前に受験して撃沈されました。勉強せずに、面白半分で受験したので当然の結果でありますが。(^_^;)でも、学科試験はあと1問正解していれば、、、言い訳ですね。)やっぱり「どうしてもこの資格が欲しい!」って言う気持ちが無いと、なかなか頭にも入らないし、合格しても一瞬で喜びが冷めてしまいますねぇ。資格について否定はしません。現場管理する者にとっては必須の資格ですから。「合格証明書の交付手数料として2,200円分の収入印紙を・・・」って、まだお金を取るんですか。合格証明書が届くのは3月中旬だそうです。名乗るのもお預けですね。旧北条でUHFアンテナ新設お昼から、旧北条の新築のお宅へUHFアンテナの新設工事にお伺いしてきました。お客様の強いご希望で、屋根馬を使っての屋根上への設置はダメ。先月調査にお伺いした時に、軒先の一番低いところでレベル測定をして見ましたが、隣接する建物の陰になって40dB前後しか出なかったため、一番高いところへの設置となりました。そのままではハシゴが届かないので、軽トラの荷台を利用して作業しました。溶融亜鉛メッキ仕上げのサイドベースを使って設置します。旧北条地区は、北条沖に浮かぶ鹿島局を狙います。アンテナは水平ではなく垂直で受信。本局に比べ出力が弱いので、ブースターが必須です。既存の引込配線はCATV導入を想定してか、道路側にあるため、アンテナを設置する側へ新たに配線工事を行います。冬場の天井裏は快適に作業が進みます。夏場は地獄ですから(^_^;)ブースター本体と電源部は、2階点検口の分配器の近くに設置しました。ここに設置することで、屋外にハシゴを建ててブースターの微調整をする必要がなくなります。最後に、各部屋のユニットでレベル測定を行います。1部屋のみレベルが低かったので、ユニットを剥ぐって見ると配線が短絡していました。これを手直ししてレベル確認後、工事完了です。正面から見るとこんな感じです。朝からCATVの工事をしていると、携帯電話が鳴りました。出てみると遠い親戚の方から。「うちの会社の動力用ブレーカーが落ちて、エアコンが使えんので見てもらえんやろか?」と。CATVの工事が完了してから立ち寄って見ると、ブレーカーが落ちています。黄色いボタンが飛び出ているので、漏電している様です。針が振り切れてしまいました。「漏電」と言うより「短絡」ですね。大体の原因箇所は想像つきますが、とりあえず室外機をバラして点検します。コンプレッサーでした。原因をご説明して点検完了です。うん十年機種なので取替えの方がお得だとは思いますが、来週メーカーに電話して修理可能か見ていただくそうです。17日まで、CATVとエアコン工事で予定が一杯になってしまいました。「ケーブルプラス電話」に乗り換える方が多いですね。2月定例役員会」に出席してきました。出席人数が少なかったですが、議事もあるので会を進めました。自分が担当の講習会を4月初めに予定しています。大まかな案内状を作って、役員のみなさんに相談しながら細かいところを詰めていきました。月曜日の夕方、お世話になっている不動産屋さんから、「マンションの一室が停電で、ブレーカーを入れてもすぐにまた落ちて、真っ暗なんで今から見に行ってくれませんか。」とご相談いただきお伺いしていました。現場に到着すると、真っ暗な中で困り果てたお客様。分電盤を拝見すると、主幹ブレーカーが落ちて漏電表示ボタンが飛び出していました。ブレーカーを入れ直すと、5分程度してバチンと主幹が落ちます。同じ様に漏電表示ボタンが出てくるので、「漏電」の様です。どの回路が漏電しているのか調べていきます。分岐ブレーカーをすべてOFFにして、主幹ブレーカーをON。分岐ブレーカーを1つずつONにしていって、主幹が落ちる回路が「漏電」と判断できます。今回は、右から2番目のコンセント回路がそれの様です。部屋のコンセントに刺さっているプラグを全部抜いて、絶縁抵抗計を使って状況を見ます。あらら、完全に漏電しています。プラグは全部抜いてあるので、宅内配線の異常です。天井面がびしょびしょに濡れています。上階からの漏水の様です。天井裏全体が見渡せないので確定はできませんが、おそらくこの水滴がどこかのジョイント部に溜まって漏電しているんでしょう。不動産屋さんに連絡して上階の漏水を止めてもらうよう依頼し、水漏れが止まって2~3日して乾燥した頃に、再度点検にお伺いするようにしました。その間、足元のコンセントが使えないので、エアコン専用のコンセントを延長コードを利用して使用していただくようにお願いしました。本日、再点検にお伺いし絶縁抵抗を測定。乾燥すれば、数値も上がってくると思われます。規定値の0.1MΩ以上あるので、点検完了とさせていただきました。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。