ケーブルに新しい命を与えます!水トリーが出来て絶縁が劣化した電力ケーブルの更新が不要です。特殊な薬液をケーブル導体部に注入して、ほぼ新品ケーブルの絶縁性能にまで回復が可能です。ケーブルを新規に更新することに比べて、大幅なコストダウンが図れます。短い工事期間での施工により、設備停止期間を最小限度にとどめます。世界でオンリーワンの技術です。絶縁体にできた水トリーケーブルキュアで修復できます。水トリーが成長して電気トリーにまで進行この状態になるとケーブルキュアでの修復は不可能になります。水トリーとは、ケーブルの絶縁を保つ架橋ポリエチレンが水のある環境で長時間通電を継続した時に発生するケーブルの絶縁劣化現象です。染色して観察すると木のように見えることから、水トリーと呼ばれます。水トリーが成長して、最終的には絶縁が保てなくなり絶縁が破壊されて、ケーブルの短絡事故が起こります。サイクルが、水トリーを成長させます。』ケーブルキュアは、この問題を解決します。ケーブルキュア実績(2018年5月現在)海外での実績アメリカでは27年以上、ヨーロッパでは19年以上の施工実績があります。全世界で、700社以上の顧客に、サービスを提供しています。新規ケーブルにも将来的にケーブルキュアのサービスが可能なように薬液注入の治具を設置のうえケーブル敷設を行っています。日本国内での実績2007年にこのサービスを開始して以来、20回線7,900mの施工実績があります。ケーブルキュアの施工後にケーブルの絶縁性能が大幅に向上したことが測定データーとして確認されています。ケーブルキュアのご紹介ケーブルキュアの対象となるケーブル生産年代が1970年以降の架橋ポリエチレンケーブル(特に湿式架橋ポリエチレンケーブル)。タンデルタ法などで、ケーブル内に水分が混在していることが確認されているケーブル。水トリーの存在がはっきりしているケーブル。直流漏洩電流法などで定期的に診断して、絶縁性能が劣化していることが確認されているケーブル。薬液は絶縁体内に存在する水分子と結合し、高分子化して絶縁性能を修復します。)でケーブルの事前調査を行う。ケーブルの中間有無などを確認する。既設の端末を撤去し、新しく対象ケーブルに適合する端末と薬液注入口となるアダプターを用意する。手順3端末とアダプターの取付けケーブルに端末とアダプターを取付ける。手順4リークテストキュア薬液注入前に圧縮ガスにて、ケーブル本体の貫流テスト及びリークテストを行う。手順5TDR・DLROでのケーブル調査キュア薬液を、ケーブル端末(片側)から炭酸ガスにて圧力をかけ、ケーブル導体部に注入する。手順6キュア薬液到達の確認(到達側)透明チューブにキュア薬液が流れてきたことで、薬液の到達を目視で確認できる。御社のニーズについてお気軽にご相談ください。メンテナンスサービスをご提供しております。閉じるビル空調設備(自動制御)設計から試運転までの一括した業務をご提供いたします。継続的なメンテナンスをご提供する体制を取っております。沖縄で家庭用の燃料電池の設置工事を行ってまいりました。各地域に拠点を持つ、中小企業の連携でこの仕事をこなしています。工事を始めて約10年になりますが、全国で施工した実績台数は、約2000台(新設、リプレースを含む)以上であり、圧倒的な実績台数となっています。連携各社は、業務のやり方に関して様々な創意工夫を行い、水平展開しながらお互いの技術を磨いてきました。それらの情報は、定期的に開催する連絡会議で報告・議論し、各社で共有します。これにより、お客様へご提供する技術サービスの質も一段と向上しました。人的な交流を通じて連携各社の信頼関係がより一層深まり、新たな技術分野への挑戦の意思決定もすばやく出来るようになりました。徒歩8分(国道23号線沿い四日市市なやプラザ北側です。23号線に出て2軒目が当社です。