最新情報homesaving.exblog.jpブログトップ隠蔽配管仕様3室マルチエアコンの入替(武蔵村山市)GW前半に施工したお客様宅のレポートです。この前半は2班に分かれ、それぞれのお客様宅の施工でした。私が担当しなかったお客様宅は、天井埋込エアコンの入替えでしたが、こちらのお客様宅は、全て壁掛形のタイプでした。ところが、意外と苦戦しました...(お昼前までに撮影した写真を誤って消去してしまい、残りの写真で構成しているため一部、説明が不十分なところがありますが、ご了承ください)新しいマルチ室外機。力を入れすぎると、冷媒管が折れたり、潰れたりして冷媒ガスが詰まったり漏れたりする原因となるため、慎重な作業が必要です入替る前は1996年製のエアコンでした。この頃のエアコンは現在のモノと比べれば性能が劣るため、多量の冷媒ガスを必要とします。従って往きの冷媒管が太く、現在の冷媒管と繋ぐためには異型ジョイントを使用します。異型ジョイントを使った配管改修、曲げ加工が終わり、室外機と繋いでいます一方、室内機。隠蔽配管ですのでスッキリした仕上がりに!撤去してみると、壁裏に隠蔽されているドレン配管の位置が高すぎて切断加工が必要になりましたまた、他の室内機は、ドレン配管処理のために、柱を一部削る必要もありました(写真に見える塩ビ管は、上の階から降りてきているドレン配管)ここに、室内機のドレンを差し込むのです。失敗すると、水漏れを起こして、壁や床、階下の天井がダメになってしまうので慎重に作業する必要がありますこれらは、古い室内機を撤去してみないと分からないことが多いのです。新旧室内機のサイズが異なることも、施工を困難にしている一因です。メッセージを入力してください。