?#26412;叮?#19988;不得小于6MM。1.8M,带?#33268;房?#20851;的配电箱(板),底面距地面一般为1.2M。1.2-15M,距门框水平距宜在0.15-0.3M。2.2-3M,距门框水平距宜在0.15-0.3M。其开关方向应一致,向下为开,向上为关,成排安装?#30446;?#20851;,高度一致整齐。(5)灯具?#30446;?#21046;开关,均应接在相线上。?#21361;?#31105;止使用两?#33258;?#25554;座。?#38468;?#26463;,修补好建筑物?#20852;?#25171;孔、洞、槽、沟。与电动机接线盒连?#26377;?#21152;软管。(2)有线电视干线采用SYWV-75-9,支线采用SYWV-75-5,沿电?#34385;?#26550;敷设或穿管暗敷。(3)电话支线采用RVB0-2*0.5穿管暗敷。(4)消防自动报警,控制线路,自消防中心引来:室内报警线为ZR-RV-1.0mm2,控制线为ZR-RV-1.5mm2,沿弱电桥架或穿KBG管暗敷。-24V电源线采用RVB-2*0.5mm2,沿桥架或穿KBG管敷设。?#33014;图?#26597;。