)から排出される排水のすべてを微生物の働きによってきれいにし、放流する装置です。比べても、さらにコンパクトに!5人槽比較で、浄化王-5の体積2.434m3に対して、浄化王NEXT-5は1.882m3(23%縮小)になりました。設置スペースも、以前の単独処理槽と変わらないほどの省スペースを実現しました!業界最小の管底差40mm!浄化王NEXTは、5・7・10人槽共に、流入と流出の管底差が40mmです。それにより、放流ポンプ槽を使用しないケースが増えます。従来、生物ろ過方式の浄化槽は、ばっ気と逆洗の2本のブロワ配管が必要でしたが、浄化王NEXTは独自の逆洗システムにより、これを1本化しています。ブロワ配管の誤接続の心配も無く施工性も抜群です。高度処理性能をコンパクト型で実現!よりコンパクトになった浄化王NEXTは、BOD10mg/Lという高度処理を実現するために、ばっ気処理槽と生物ろ過槽との間に分離濃縮貯留槽を設けました。分離濃縮貯留槽で移流水中の浮遊物質(SS)やばっ気処理槽での発生汚泥を、堆積汚泥もしくはスカムとして濃縮貯留し、固液分離後の中間水を生物ろ過槽でさらに好気処理することにより、高度処理を達成します。業界No.1の低消費電力!業界No.1の低消費電力はわずか28w!(5人槽)。環境省省エネ基準の54%を実現しました。現場打ちに比べて、後期が大幅に短縮でき、工事の省力化ができます。三次槽、原水ポンプ槽、放流ポンプ槽も各人槽に合わせたものをご準備いたします。別途工事費が必要です。当社までお気軽にお尋ね下さい。34,200円(税別)※浄化槽本体に荷重がかからないように補強工事等を行ってください。※4t以上の車両でお使いになる場合には、弊社までお問い合わせください。85,000円(税別)※ブロワは必ず浄化槽の人槽、機種に合ったものをご使用ください。仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。10,560円(税別)※嵩上げソケットは通常必要ない設計になっていますが、設計場所の都合等で嵩上げが必要な場合はソケットを必要寸法にカットしてご使用ください。合併浄化槽の放流管底が、放流先の側溝等より低くなった場合にお使いください。合併槽のポンプアップ排水にご利用いただけます。ダイワ化成製品についてのお問い合わせ、購入のご相談はこちらで受け付けます。