測定手法はいくつかありますが、このうち代表的な「ウェンナーの四電極法」と「棒電極による簡易測定法」をご紹介します。ウェンナーの四電極法ウェンナーの四電極法は、もっとも広く用いられている大地抵抗率の測定手法です。図2のように、4本の電極を一直線上に等間隔で打込み、電極C1-C2間に交流電流を流します。そのとき、P1-P2間に生じた電位差を測定します。求めることができます。深さまで大地抵抗率が測定できます。そのため、ウェンナーの四電極法での測定は、直線距離を長く取れる環境で行うことが望ましいです。地表面の大地抵抗率のみを測定する方法です。棒電極(接地棒)を地中に1本打ち込み、棒電極の接地抵抗値と棒電極の長さおよび直径から、大地抵抗率を求めます。次式で求めることができます。接地棒の直径[m]接地工事予定の敷地が狭いなどの理由で、直線距離を長くとれない場合にこの手法が用いられます。この手法は土壌の表層のみの大地抵抗率しか測定できないため、詳細な地層ごとの大地抵抗率把握にはウェンナーの四電極法を用います。