ボルト、ナットの使用区分(1)露天部の機器取付けに使用するボルトはステンレス製又は鋼製(亜鉛めっき)もしくは黄銅製とする。(2)その他の区画の機器取付けに使用するボルト、ナットはステンレス製又は鋼製(亜鉛めっき)とする。(3)ボルトのねじの長さは、原則として締め付け後ナットの頭から1.5〜3山くらい出ることが望ましい。(4)機器取付けに際しては、すべて平座金及びばね座金を使用する。機器を金台に取付ける場合(1)六角頭の場合(図3.4.22参照)(拡大画面:14KB)図3.4.22(a)ボルトを金台の裏側から差し込む。(b)機器取付け足の穴にボルトを通す。(c)平座金とばね座金を入れ、次にナットを入れて、手で締まるだけ締める。(d)スパナを使用して完全に締め付ける。(2)丸頭の場合(図3.4.23参照)(拡大画面:16KB)図3.4.23(a)機器取付け足の穴を金台の穴に合わせ、表面から丸頭ねじを差し込む。(b)平座金とばね座金を入れ、次にナットを入れて、手で締まるだけ締める。(c)ドライバとスパナを使用して完全に締める。対応穴が大きい場合には小ねじの頭側にも平座金を入れる。機器を木壁に取付ける場合(図3.4.24参照)(1)取付け位置に機器をあてがい、水平もしくは垂直を確認する。(2)取付け穴のマーキングをする。(3)電気ドリルもしくは手ボールで木壁に下穴をあける。(4)機器取付け足の穴を下穴に合わせる。〈5)木ねじにばね座金と平座金を挿入し、ドライバで木ねじを締める。御願いしますこの成果物はお役に立ちましたか?とても役に立ったまあまあ普通いまいち全く役に立たなかったこの成果物をどのような目的でご覧になりましたか?レポート等の作成の参考資料として研究の一助として関係者として参照した興味があったので間違って辿り着いただけご意見・ご感想ここで入力されたご質問・資料請求には、ご回答できません。