oO(ご丁寧に結線図が描いてあります...、、これは現場ですぐできますね...!!)参考:Panasonic蓄積解除アダプタの外観。本体に結線図が...。蓄積解除アダプタの施工説明書。今は要りましぇ~ん!学校で誤報が発報...呼び出され、これだろうと思う感知器特定。ヘッドを外して復旧釦を押すも復旧しない。30分位探した結果、発信器が押されたママだった。事務職員に聞いてみると、その内の一人が、『ベルが鳴ってびっくり!して、慌てて押してしまった!』との事。2019年3月22日FF外から失礼します発信器が押されていると火報盤の「発信器」が点灯するので、感知器とは区別できるような気がします。(古い?)火報盤には「発信器」ランプが無いものもあるのでしょうか。主題からずれていたらすいません。古い受信機だと発信機応答(A線)が無い物もありますよ。改修時にわざわざA線を引くのが面倒なので、一時は蓄積解除アダプタというものを別途設けて対応している時代もありました。現行の受信機ではそれも要らなくなりました、便利になってます。以前、受信機更新で使ってみました。2019年3月22日あ、弊社P社の代理店でして、感知器問題云々の問題には未だ直面していませんでした。我々も施工して初めて『A線無い..アダプタ要るわ』『今の受信機、アダプタ要らんやん!』ってな具合で経験的にしばかれているだけですから、何ら誇れる知識でもありません。同じ轍を踏まれる方が減る様、発信します。oO(そういう訳で...、、このブログを認め(したため)させて頂きやした...。いって、感知器が機械的に作動して電気信号が行ったからといって直ぐには発報せず、受信機側で『カッチン...、カッチン...。』とカウントがされて非火災報を防ぐ仕様になっており、これが蓄積と呼ばれる機能であった。あったが、現行の受信機では、デフォルトでその機能が内蔵されていている為、不要であった。16:51)!!??!!??A線無くて引き直すか解除アダプタつけてますが・・・いらないって「!?!?マヂですかーP社製ってことは説明書ダウンロードできそうだからそれ見たら分かるのかな?ノーベル賞ものですね。10:55)>questionさんコメントありがとうございます!!実は結構前からA線無しで応答を返す設定が出来たようです...。施工・点検・訓練は大阪市の青木防災へ。