上記特性はLX-57Bの数値です。寸法・仕様について最大寸法は厚み11mmの場合400X600mm、その他12mm、14mm、16mm、19mmは1,200X2,600mmが最大寸法となります。光透過率についてLXプレミアムの光透過率は同じ厚みのフロートガラスとほぼ同じで、監視・操作窓として使用が可能です。光透過率LXプレミアムの光透過率は、同じ厚さの窓板ガラスとほぼ同じです。2)LXプレミアム使用上の注意LXプレミアムは日本電気硝子社製の製品で、厳密な製品規格と品質管理のもとに製造されています。LXプレミアムは特殊な材質のガラスで製造されていますので、ガラスに泡・異物が点在している場合があります。実際に使用される際に差支えの無い範囲で、JIS規格に基づく一定の件さ規格を設けて選定し製品化されてますので、遮蔽性能には問題ありません。1ガラス表面は特殊カバーガラスのため耐薬品性があり、水拭きやガラスクリーナー、洗剤などでのクリーニングが可能です。2LXプレミアムは鉛成分が配合された特殊ガラスです。万一破損した場合は製品に表示されている性能(鉛当量)と同等以上の性能で、かつ同一寸法のガラスと交換して下さい。3LXプレミアムはガラスです。欠けたり破損すると破片で大けがをすることがありますので取り扱いにはご注意ください。鉛成分を含むガラスくずとして管理型処分場への処分を委託して下さい。PET用カバーガラス付きガンマ線遮蔽ガラスPET検査では、一般医療用X線よりも透過性が高いガンマ線が使用されるため、防護ガラスにもより高い遮蔽性能が求められます。この要求に対応するガラスが、酸化鉛含有率約70%の高い放射線遮蔽性能を持つガンマ線遮蔽用鉛ガラスPro-GRです。GRプレミアムは、Pro-GRの両面を特殊カバーガラスで合わせた、高い放射線遮蔽性能を有するガラスで、特殊カバーガラスにより、薬品や水拭きによるくもりを発生させず耐衝撃性のある高機能ガラスです。厚みと鉛当量GRプレミアムの厚みは19.8mm(14.7mm),26.9mm(21.8mm)の2種類で、それぞれカッコ内の厚みのPro-GRの両面にカバーガラスを挟み込んでいます。製品厚さはサイズによりカバーガラスの厚みが変わるため参考値となります。可視光透過率も高くあく83%となります。鉛当量はガンマ線(0.511MeV)における値です。)内は、カバーガラスを除いたPro-GRの厚さです。*製品厚さは、製品サイズによりカバーガラスの肉厚が変わります。参考値としてください。*組み合わせる場合はフィルムを使用して貼り合わせます。よって、製品厚さに製作誤差が生じる場合があります(許容値:±2mm)。ス枚数と製品厚さに応じて低下します。*PET検査以外のガンマ線核種につきましても、ガラスの組み合わせを提案いたします。寸法・仕様について最大寸法は1000*1500mmが最大寸法となります。5.20以上16.0±1.419.0±1.42)GRプレミアム使用上の注意LXプレミアムは日本電気硝子社製の製品で、厳密な製品規格と品質管理のもとに製造されています。GRプレミアムは日本電気硝子社製の製品で、厳密な製品規格と品質管理のもとに製造されています。GRプレミアムは特殊な材質のガラスで製造されていますので、ガラスに泡・異物が点在している場合がありますが、遮蔽性能には問題ありません。1ガラス表面は特殊カバーガラスのため耐薬品性があり、水拭きやガラスクリーナー、洗剤などでのクリーニングが可能です。2GRプレミアムは鉛成分が配合された特殊ガラスです。万一破損した場合は製品に表示されている性能(鉛当量)と同等以上の性能で、かつ同一寸法のガラスと交換して下さい。3GRプレミアムはガラスです。欠けたり破損すると破片で大けがをすることがありますので取り扱いにはご注意ください。鉛成分を含むガラスくずとして管理型処分場への処分を委託して下さい。■設計資料及び注意事項LX-57BとLXプレミアムはアルミ、スチール、または木枠に取り付けます。設計に際しては、以下の点にご注意ください1標準品寸法には、のみ込み寸法は含まれてないため、有効面積は標準品寸法より飲み込み寸法分だけ小さくなります。2飲み込み寸法は、ガラスの厚み以上を目安として設計して下さい。3X線漏洩防止のため、枠の周辺に必要な厚さの鉛板を巻くようにして下さい。4必ず四方押さえ縁で固定するようにして下さい。FAX:072-991-6380。