マークを、クリックして下さい。見たら-500〜+500paが低圧区分となり、ダクトサイズによって板厚選定すれば良いことは分かりました。-500〜500paというのは機器表のファンの能力が風量700立米/hで静圧350paであれば低圧、風量1800立米で静圧600paなら高圧という分け方になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。-低圧ダクトに関しては、ファン静圧が500Pa以下であれば、それ以上の静圧がかかる事は無いので、低圧ダクトとして良いでしょう。高圧ダクトに関しては、500Paを超えるファンであっても、全てのダクトに高圧ダクトの静圧がかかるわけではありません。ダクトの圧力線図を作成して、高圧ダクトの範囲を定めた方が経済的とは言えます。現場変更も考慮して、一定範囲だけを高圧ダクトにしたり、全てを高圧ダクトとして設計する場合もあり得るでしょう。-ありがとうございました。