静岡県西伊豆町の仁科川支流で連休中の家族ら7人が次々と感電し、男性2人が死亡した電気柵事故は26日で1週間になる。男性設置者(79)は、電気工事の知識もあり、別の場所の電気柵では安全確保のため電流を制御する専用装置を設置していた。感電が7人にも広がった経緯の解明を進めている。駆け付けた近所の男性(51)が川の中から橋上にいた設置者の妻(72)に叫んだ。直前、川の中で女性を救助しようと触れた瞬間、強い電流を感じて思わずのけぞった。尾崎さんの妻由香さん(43)が川に入り匡友さんに人工呼吸。その後、別の女性二人が橋の下流側の土手に向かい、川に転がり落ちた。電線からは火花が散っていたという。設置された電気柵は、設置者の自宅そばの農機具小屋から二十五メートル離れた対岸土手のアジサイ花壇をシカから守るため。電線に電気を流す仕組みだった。設置者は家庭用電源を使いながら、電流を制御する専用装置を使っていない。柵は絶えまなく電流が流れ続ける危険な状態。経済産業省は「電気事業法違反の可能性が高い」とする。電気を止めるスイッチもなく漏電遮断器もなかった。電気事業法違反の可能性が高い。設置者は若いころ電気工事店で働き、アンテナ設置や配線作業に従事、電気の素人ではなかった。設置者は「漏電遮断器を付けてなかったから違法だ」と事故後、頭を抱えていたという。その一方で、設置者は家から離れた畑では専用装置を付けた電気柵を使っていた。アジサイの柵に専用装置を付けなかったのか。危険性を予見していたのか。県警の解明の焦点になる。感電が連鎖した理由もはっきりしていない。県警の捜査では、電線の一・二メートルが川に漬かっていた。死亡した男性二人や重傷の男児は手にやけどがあった。救助した男性が最初に川の中から男児を岸に上げた時には電流を感じていなかったという。切れた電線が川に漏電して事故が拡大したのか親子らが柵に誤って触れたのかもなぞのままだ。見やすい危険表示が求められている。専用装置によって1秒以上の間隔を空けて数千分の1秒ずつ強い電流が流れる。流れる電流はごく一瞬なので、誤って人が感電してもビリッと痛みを感じる程度で済む。専用装置を使わなければ、常に電流が流れ続ける危険な回路になる。[614796825]有吉「イチローは恥ずかしい男。松井や本田は真面目でかっこいいのに。イチローは恥ずかしい男。松井や本田は真面目でかっこいいのに。>>91鹿の死骸はゴミですから金払って死骸を引き取って貰えば良いですね。>>81く‐じょ〔‐ヂヨ〕【駆除】[名](スル)害を与えるものを追い払うこと。>>1またややこしくなった。山へ向かうケーブルも橋のアジサイに向かうケーブルも外見は同じ100ボルト2芯の一般的な電気コードだったんだろうな。山へ向かう電気コードは普通に交流100ボルトになっていて現地で一般的な電気牧柵のパルス発生器を繋げていた。橋のアジサイに向かう電気コードは、納屋ですでに変圧された殺人的な高圧電流を流すものだった。>>213208は違法だよ。電気柵はパルスじゃないと駄目。捜査や報道のピントが外れまくってる気がする。絶対必要なのは漏電防止装置より先に、感電注意の表示だろ?あと、家庭用電源をトランスアップしたりする知識があるヤツがそれ以外何も知らないワケが無い。通常家庭電源なら過剰な通電が続いた場合、普通にブレーカーが落ちるはず。それを効かないように何らかの工夫をしていたのでは?いつまで経ってもその程度の考察が出来ない関係者を処分して良い時期。>>193トランスなんて弱電でもよく使うだろ?拙い弱電の知識を、そのまま強電に当てはめれば、殺人兵器の出来上がりだ。鳥獣被害対策の電気さく施設における安全確保についてhttp://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2009/210907-10.html>(電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは)、>公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、>15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。過電流遮断器のことを「漏電遮断器」と呼んでるみたいね。>>261>>296だからそれはお前が勝手に思い違いしてるだけ。漏電というのは混触による1次側電圧の漏電のこと。>>313経産省の漏電の定義がおかしいという話をしてるんだけど、きみには難しすぎるかな。>>318おかしくないよ。1次側電圧の漏電のことなんで。>>349まず、現行犯ではない。現行犯以外で逮捕するには裁判所の許可が必要。逮捕ってのは懲罰ではなく捜査段階における一時的な身柄拘束であり、証拠隠滅や逃亡の恐れなど身柄拘束する必要性が無ければ行わないのが基本。その必要性が無いと裁判所が許可してくれなく逮捕は出来ない。逮捕しても23日後辺りの起訴後には保釈される可能性が高いので、その間に身柄拘束するに過ぎない手続き。逮捕されたから有罪で実刑なんて限らないし、逮捕されても不起訴や起訴猶予、有罪でも執行猶予付きなんてザラだよ。>>361精神的に参ってるって出てるだろ。医者からも絶対安静にという指示も出てる。呑気に暮らしてる訳じゃない。>>36679歳のジジイなんやから、そんなピンピンしてる政治家と一緒にすんなよ。それに逮捕しちゃうと48時間以内に送検、20日以内の起訴判断というタイムリミットが出来てしまい、十分な捜査が出来ない恐れもあるんだよ。いい加減な内容で不起訴とか起訴猶予、裁判とかなったら本末転倒だろ。>>420(2条)道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責任に任ずる。電気柵は漏電遮断器の設置といった安全対策が不十分な自作のものだったことが判明。設置者が危険性を認識していたかや電線が切れた経緯など、県警は事故の解明を進めている。電気柵を設置した男性(79)を知る地元住民が以前から、この男性に危険性を指摘していたことが、関係者への取材でわかった。捜査関係者らによると、男性は4、5年前、アジサイの新芽や桜の木を鹿などによる食害から守るため、48メートルの電気柵を設置。地元の男性住民(70)は男性に対し、「行政が管理する橋や道路を横切るのはよくない」と指摘したことがあったという。設置者の男性が地元の子どもたちを川で遊ばせていた際に、「危険だよ」と注意した時は電気を切ってくれたという。このほか、男性が電気柵を河川敷に違法に設置していたことも新たに判明した。自分の土地に電気柵を設置する場合は自治体の許可は必要ないが、町産業建設課によると、今回の事故があった仁科川支流の川金川は、町が管理者の準用河川。河川の敷地内に工作物を設ける場合、河川法に基づき、管理者の許可が必要になる。川沿いで電気柵を使うのは正当な理由が見あたらないため、男性が申請しても、設置はそもそも許可されなかったという。>>474読売の記事がDQN>電気柵は漏電遮断器の設置といった安全対策が不十分な自作のものだったことが判明。>>480経産省からして漏電遮断器と過電流遮断器の区別がついてないんだから仕方がないよ。駆けつけ組の中に爺がいないことの不自然さ、では最終的に電源を落としたのは誰か?爺以外に装置の仕組みを理解し、電源を操作できる者がいたのか?即座に電源を操作しないと全員死亡していた状況である。駆けつけ組の中に爺がいたなら、川に進入するのを制止したであろう。考えても、被害者らは最初から全員が川にいて感電したとしか思えない。>>515爺さんは外出して不在やったかもな。朝に出掛ける際に云々なんて言ってるし。>>519それが事実なら、誰が電源落としたのかって言う話になる。親族の女性(75)は爺の妻だよな。駆けつけて感電した山本澄江さん(75)は電気が爺さんの妻ではない。>>520別人だよ、爺さんの嫁は72歳だもん。75歳の澄枝さんは親類。>>522爺さん夫婦に子どもは居ない。駆けつけて感電した山本澄江さん(75)は電気爺さんの妻ではない。電気爺さんの妻(72)は橋の上で見ていただけ。この事故を聞きつけて助けに行った人が、たまたま絶縁ニッパなどの手持ちの絶縁切断器具を持っていたとする。>>534>400V/5Aに対応してる抵抗器は?抵抗器の消費電力も計算できないの?>>537>導体とニッパの間に接触抵抗が発生するから接触抵抗と火花の関係が意味不明。本職のレベルがここまで酷いとは思ってなかった。オームの法則も理解してないで安全に工事ができるのかねえ...。>>538絶縁ニッパは人体への通電に対する安全器具であって、活線(通電してる電線)を切るための道具じゃない。接触抵抗は、人体の通電で発生するものではなく、ニッパの刃と導体の間に発生する抵抗。今回の事件では、電気柵の電路は、地絡しているので活線になってるし、ニッパを差し込めば、電流はニッパの刃にも流れて、接触抵抗の出来上がり。切れることは切れるよ。100Vでも活線の衝撃は結構痛いから、覚悟してから望まないとダメよ。>>542パチものでない電工ペンチや電工ニッパなら、低圧の活線(1本)なら衝撃もなく火花も出ない。強電の世界では400Vは低圧区分。あと電工ペンチやニッパは活線切断を考慮した絶縁が持ち手部分にある。火花とか衝撃はそれで電路が出来た場合(通電)に起こる刃先部分が金属でも持ち手部分で完全に絶縁されてるなら電路は出来ず安全だよ。>>557まず前提にあるのは「地絡中のケーブルを切っても安全か」って話だよ。>>565>電路が形成されてる状態これは電圧が掛かっていて、電路が形成されて既に電流が流れてる状態で一番危険な活線。無負荷(無電流)でも電圧が掛かっている線で、電路が出来たら即電流が流れる状態の線も活線。電工ペンチ、ニッパは握り部分が完全に絶縁されてるので、新たな電路が出来ないので大丈夫。自閉症の妄想もいい加減にしろよ。出来損ないの電気柵で鹿狩りする馬鹿はいないので他の理由をお願いします。>>569よく出来てると思うよ。鹿が食べようと入ってきたら一撃の下に仕留めることができそうだよ。>>571入ってこなかったどうすんの?普通に道路で食えるんだけど。>>587>道路側が開いてるのは人が触るかもとか思った爺の良心かもよじゃあ、鹿除けにも鹿狩りにもならないね。渓流魚の電気漁を偽装するためのダミーなんだろうな。爺は正直にしゃべって楽になった方が良いぞ。今月中の衆院通過を目差す【教育】高校時の成績が平均「4」以上なら月3万円。【文化】ボブ・ディラン氏の公式サイトから「ノーベル文学賞受賞者」の文言が削除される。埼玉ギャラリーiframeパーツを表示するにはJavaScriptを有効にして下さい。