締切運転はポンプの大敵TweetPocket吐出しバルブを締め切って揚液を全く吐き出さない状態、すなわち流量ゼロでポンプを運転することを”締切運転”と呼びます。ポンプに重大な損傷が起きる可能性が大きいので、締切運転は避ける必要があります。(1)全揚程、効率とポンプ内部における温度上昇ポンプ内部における揚液の温度上昇をΔT(K)、全揚程をH(m)、効率を※注η(%)、揚液の比熱をC(kJ/kg・K)、重力加速度をg(m/s2)とすれば、ΔTは次の式で計算することができます。Kポンプの特性として流量が小さくなるほど全揚程が高く、効率は低く(効率値が小さく)なりますから、小水量になるほどポンプ内部における液温上昇値が大きくなることが(1)式からわかります。ポンプ特性曲線と温度上昇曲線を表すと下図のようになります。(2)締め切り運転時の温度上昇(1)式の分母に効率ηがあります。締切運転点ではポンプ効率がゼロです。(1)式からは締切点では温度上昇が無限大ということになります。実際には、締切運転点における軸動力、ポンプ内部の保有水量、揚液の比熱による熱バランスから単位時間あたりの温度上昇値を計算することができます。(K)・・・(2)(3)揚液の特性による危険性の増大(2)式からわかるように、締切運転時の温度上昇は、締切運転時の軸動力に比例し、比熱に反比例します。軸動力の大きいポンプや、比熱の小さい液体を扱うポンプの場合には、短時間で温度上昇します。LNGなど低温液化ガスは、比熱が小さく、かつわずかな温度上昇で飽和蒸気圧が急激に上昇する特性があります。ボイラ給水ポンプの場合は、一般的に他のポンプより軸動力が大きいので、温度上昇値も大きくなります。100°C以上の水温で運転するためわずかな温度上昇で水の飽和蒸気圧が急激に上昇します。(水は100°Cを超えると温度変化に対する飽和蒸気圧の上昇が顕著になります。)これらの用途のポンプでは、短時間の締切運転であってもポンプ内部の液温が大きく上昇して飽和蒸気圧が急激に大きくなるためポンプ内部圧力を上回って気化して、摺動部の接触焼き付きという重大損傷に至る可能性があります。これら用途以外のポンプであっても、締切運転を長く続けると、運転時間に比例して温度上昇値が大きくなり、ポンプ内部で揚液が気化する恐れがあります。(4)最小流量(ミニマムフロー)の確保このようにポンプの締切運転は大変危険ですので、吐出しバルブを締め切った状態での運転は行わないように注意してください。(1)式からわかるように、温度上昇値が大きくなります。このため、用途や揚液の特性によっては過熱による損傷を防止するための最小流量(ミニマムフロー)が規定されている場合があります。ポンプの起動と停止の際には、吐出弁を閉める前にミニマムフロー弁を開けて過熱防止のための最小流量を確保する必要があります。送水系統の負荷が低下してポンプ流量が最小流量を下回る前にミニマムフロー弁を開けてミニマムフロー系統(再循環ライン)に水を流して過熱防止します。ミニマムフロー弁は、システムへの流量低下・上昇時にある設定流量で自動開閉するようにすることもできます。(下図参照)なお万一、吸込みバルブを閉めたままポンプを起動すると空運転状態となって瞬時にポンプが焼き付き損傷しますので、起動前に吸込みバルブは全開になっていることを必ず確認してください。ポンプの軸封を総整理(分類・用途・使い方)ポンプに関する本連載の第6回「ポンプ要素部品”軸3兄弟”(軸受/軸封/軸継手)」で軸に関連する3つの要素部品について概説しました。ポンプのトラブルシューティング(よくあるトラブル要因と基本的な対応手順)様々な液体を扱い、高速回転するポンプを長期間運転していくうちには、何らかのトラブルが発生する可能性があります。コラムでは、ポンプを運転する上で注意すべき事項について解説します。今回は、複数台ポンプを1つの系統で同時運転する場合の注意点について解説いたします。前回ご紹介した「ポンプの始動準備における重要ポイント」に引き続き、今回のコラムではポンプの始動手順とその注意点について解説します。ポンプの始動準備における重要ポイントポンプを健全に運転するためには、始動前の準備作業が必要です。(高温ポンプ)の3つについて紹介します。