インバーター設置における電流計の位置こんにちはゲストさん。空調機のモーター380V(7.5~30Kw)の動力回路(MCC盤)でインバーターの一次側に電流計を設置してます。空調機を稼働させ、定格電流値を見るためには、インバーターを2次側にクランプメーターを入れて測定する必要があります。電流計の指示値が負荷の電流を示さないためです。普通は、インバーターの一次側に電流計(CT)を設置するものでしょうか?よろしくお願いします。普通は二次側にインバーター電流測定に適した可動鉄片型を挿入します。その他の方式でも、ひずみ波形に適した装置で対応します。インバーター自体に負荷電流表示モードがあると思いますので、そのモードにしておくのがスマート、現状の電流計はインバーターの入力電流を示すものでモーターの容量と近接しているなら多めになりますが目安になります。クランプもインバーター対応等のものを使います。10:32:20お礼わかりやすご説明ありがとうございました。2次側につけるんですね。現状約10%増しの電流値が電流計に表示されています。回答(2)ANo.2foobar電流計の指示値を何に使うか、にも因るかとおもいます。駆動するモータの状況モニタに使うなら二次側に電流計を入れるでしょうし、インバータ+モータを分電盤の負荷と捉えて供給電流をモニタしたいなら、一次側に電流計を入れることになるかと思います。11:33:05お礼ご回答ありがとうございます。2次側に取り付けるということで決まったようです。ありがとうございました。モータが焼損したようです。インバータで駆動、0.4kWのものです。インバターでインバータ用モーターを運転しています。インバーターにモーターが接続されている場合。あるモーター(誘導電動機)をインバータを介して駆動しています。素人質問で申し訳ありません。インバータを介してのモータ駆動の場合です。取水ポンプの11Kwの電動機(モーター)を、インバーターが壊れたため、200V直結にて運転しました。15KWの誘導モータを15KWのインバータで駆動するとき、起動回路は特別なもの...モーターから散発的の間欠でブーブー音がします。杵が上下する方式の餅つき機の1.5kwのモーターから散発的の間欠でブーブー音がします。Reserved.掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。