水回りのトラブルの解決法や原因を詳しく解説します。水に関するいろいろな情報も取り上げてます。運営者情報マンションの水道水の仕組みマンションでの給水の仕組み先日のブログにもとりあげましたが、これまでは「受水槽」に水を溜めてポンプで加圧して送水しているタイプが主流でした。この「加圧式ポンプの給水方式」について少し取り上げましょう。この方式では受水槽(貯水槽)から水を引き込んで給水ポンプで配水管に水を送ります。この管はマンションの各部屋の量水器メーターを経由して各部屋内に繋がっています。給水管には一定の圧力が加わっていますので、各部屋で水道を使用すると、当然給水管の圧力が下がります。ポンプにはその圧力を感知しているセンサー(圧力センサーまたは圧力スイッチ)があり、ある圧力の数値にまで下がるとポンプを起動させる仕組みになっています。ある程度の圧力に達すると自動的に停止する仕組みになっています。ポンプユニットは2台で1セットになっており、No,1ポンプ・No,2ポンプとなって自動で交互運転させています。交互運転とは何か?給水ポンプに運転稼働率は世帯数にもよりますが、かなりの頻度になります。水をずっと使い続ければポンプは止まることなく水を送り続けます。モーターが回りっぱなしになるわけです。一瞬でも送水管の水が止まればポンプは停止します。水を使いだすとポンプが動きます。その際にNo,1が動いた後は、次に動くのはNo,2のポンプになり、1台に負荷がかからないようになっています。交互に運転する仕組みです。モーター部にはコイルと呼ばれる部分がありますが、連続で運転し続けると発熱し、ひどい場合には焼けて(溶ける)しまう危険があります。ならないための運転方式が交互運転です。受水槽のデメリットとはこの受水槽を使った給水方式には、いくつかのデメリットがあります。それは何でしょうか?受水槽に水を溜めることにより、水の鮮度が下がることです。”マンションの水はまずい”と言われるのはこの理由もあります。受水槽の大きさが10トン以上であれば水道法で定期清掃と水質検査が義務付けされています。10トン未満の場合は任意となっているため、ほとんどの場合、何もされず放置気味になっているケースが多いと思われます。その理由には、定期清掃や検査には費用と時間がかかるからだと考えられます。中規模なマンションでは管理費や積立修繕費といった費用を毎月徴収されているかと思いますが、そこから費用が当てられている場合もあります。管理会社が入っていれば大抵は行われているかと思います。小規模なマンション(10世帯前後)では管理会社を持たずオーナー管理となっているところもあります。オーナーは個人ですので、給水ポンプの維持管理に費用がかかり、その上定期清掃を入れるとなるとランニングコストがかかり、受水槽の管理がきちんとなされていないケースもあります。いうものか?これはどういう給水方式なのか?大きな違いは、もはや「受水槽」を必要としないことです。水道管から「増圧ポンプ」に直結させて直接、各部屋に給水させます。水道管からの水がそのまま届くので新鮮です。実は私が以前に住んでいたマンションがこの「増圧ポンプ」でした。この名前に由来は、読んで字の如く水道管からの圧力にさらに圧力を増加させて配水させるもので「増圧」と呼ばれます。このタイプが今では標準的になってきました。冒頭で挙げた加圧式給水ポンプのマンションがこの増圧ポンプに入れ替えるところも増えてきています。単純に交換すればいいのか?というとすべてがOKではありません。マンションの給水管の状態によっては圧力を維持できない可能性があり、そのため「圧力試験」というものを行って大丈夫であれば交換が可能です。駄目な場合(圧力に弱い)は新たに給水配管を引き直すことが必要となります。増圧ポンプは加圧ポンプより高額なため総額を考えて断念されるマンションオーナーさんもいます。受水槽の維持管理は無くなり、空いたスペースを有効利用できます。直結増圧給水ポンプはメンテナンスフリーではありません増圧ポンプの仕組みは、加圧ポンプとそれ程変わりはないのですが、水道管に直結させるために逆流して水道本管を汚染させてしまうことを防ぐために「逆流防止装置」が取り付けられています。ものがあり、その装置が正しく機能しているかを調べます。以前の仕事ではこの検査も行っておりました。それは弁の内圧がきちんと保たれて開閉が正常になされているかを特殊な圧力計を使い測定するものでした。マンションの水道の仕組みについて簡単ではありましたが取り上げてみました。この他にもマンションの給水システム上、貯水槽を使わなければなりませんが、そのタンクにも異常が起きることがあります。