電気柵の設置については、感電防止のための適切な措置を講じることが法令で定められています。市販されている電気柵用電源装置は、安全を考慮して製造されていますが、設置及び使用するときは製品の取扱説明書などをよく読み、正しく設置し使用してください。電気柵を既に設置し、使用している皆様は、下記の点について再度確認してください。農業資材販売店でも購入できますが、誰が見ても分かるようなものであれば、自作のものでも結構です。下記の3種類があります。市内に設置されているのは、ほとんどがこのタイプです。上述の「危険表示」は必ず行ってください。(2)電灯線(AC100V)を使用するもの家庭用のコンセントに接続しているタイプです。コンセントと電気柵用電源装置の間に「PSEマーク」の付いた「漏電遮断器(高速型)」が必要です。「PSEマーク」があるか確認してください。AC100V式の例(3)ACアダプターを使用するもの電灯線(AC100V)にACアダプターを接続し、電池式の電気柵電源装置を使用するタイプです。上述の(2)と同じく「PSEマーク」の付いた「漏電遮断機(高速型)」が必要です。ACアダプターにも「PSEマーク」があるか確認してください。・電流動作型のものであること。・定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。※「PSEマーク」の付いている製品は、電気用品安全法の適用を受けた製品です。○事故等が起きた際に速やかに電源を切ることができるように、電気柵電源装置のスイッチは容易に開閉できる位置に設置してください。改造しないでください。○柵線が断線等していないか定期的に点検してください。Reader(無償)が必要です。Adobe社のサイトからダウンロードしてください。