(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。内部付属装置であれば、後取付けができます。遮断器をトリップ状態にして取付け・取り外しを行ってください。推奨ケーブルは下記の通りです。遮断器を一体化した遮断器です。CT、VTを内蔵しています。伝送も停止し、時刻もリセットされます。(時刻は復電後再設定が必要です。遮断器の二次側から電源を取った場合は、遮断器がOFFまたはトリップした場合、表示・伝送ができなくなります。21:21制御電源の要否1.MDU表示ユニットの制御電源は必要です。09:17MDU遮断器の電力計算について三相電力=√3×電圧×電流×力率となります。(正弦波)計算式と異なる場合、各電流相の差異やひずみ波形による影響が考えられます。10:16MDUブレーカの接続MDUブレーカの電源側には三相200Vを接続し、負荷側は左・中・右のどの極間に単相負荷を接続して使用しても問題はありません。負荷電流平均値は3相分の平均をとっているため、無視してください。21:21MDU制御電源が停電し復電後のエラーの有無MDUブレーカとパソコン間の通信を継続したままで、MDU制御電源やB/NET伝送電源の停電を行うと通信エラーが発生しますが、復電後は問題なく(通信エラーは発生しません)計測、通信ができます。制御電源または伝送電源を停電させるMDUブレーカは、事前に通信を停止した後、停電させてください。行い、現在値の演算をして計測値の更新を行っています。したがって、断続的に負荷電流が流れる回路や、負荷電流の変動が大きな回路では、計測値の誤差が大きくなる可能性があるため、計測器として使用するのには適していません。21:21中性線欠相保護付MDUブレーカの有無MDUブレーカに中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器や漏電遮断器は準備しておりません。