台風で室外機のモーターファンが逆回転してしまい、インバーター基盤とファンモーターが故障しました。メーカーさんに見積もりをいただき、部品代と作業工賃で、11万円となり困っていましたが、ネットで安く修理を対応していただけるところを、探しておりました。施工前*本体ブレーカーを落として、帯電チェックをしてから作業を開始します。コントロールパネル・リモコンからエラーを感知して、どこの部品が問題なのか、いつから、どのような時に故障したのかを確認させていただき、修理対応をさせていただいております。室外機には各メーカーにより、基板の種類が異なっております。室外機では、台風などの強風でファンモーターが逆回転をして、電圧異常を招く恐れがございます。メーカーによっては、インバーター基板交換のみで治ることもありますが、ファンモーターも交換が必要となります。室外機の内側にインバーター基盤が取り付けられている種類もあります。機種、メーカーにより工程は異なります。こちらが故障したインバーター基盤。施工後しっかりと接触をチェックして、配線の緩衝が無いように取り付けます。高電圧が発生するため、コネクターがしっかりと接続していることがポイントとなります。外装カバーをはめ込み、各ボルトを固定していきます。*最後は、本体ブレーカーを入れて、起動確認をします。迅速に対応していただきました。料金も出張費がかからず、工賃と部品代で良心的に感じました。今後も、何かありましたら、ご相談させていただきますので宜しくお願いいたします。reserved.フォーム。