ついてある程度の知識があることを前提で説明していきますのであなたが全くの初心者の場合は以下のサイトを参考としてください。→電磁接触器とは、電磁開閉器とは何か、写真とイラストで解説!電磁接触器の配線方法この写真の赤で囲んだ端子が主接点の端子で、紫で囲んだ端子が補助接点の端子です。機種によってa接点、b接点のそれぞれの個数は違いますが、写真の機種はa接点が一つ、b接点が一つの1a1bの電磁接触器になります。*a接点、b接点が分からない場合は以下のサイトを参照ください。→シーケンス回路設計の基本とはそして、写真の赤丸がコイル端子になります。電磁接触器の配線例は色々ありますが最もよく目にする自己保持回路の配線例を説明しておきます。電磁リレーを使う自己保持回路もよく見ますが同じ自己保持回路ですので、配線の考え方は変わりません。このシーケンス図の配線をしてみます。このシーケンス図の回路の動きが分からない場合は以下のサイトをご参照ください。して分かりずらくなるので、主回路と操作回路を分けて説明していきます。主回路の接続からです。シーケンス図の線の色と写真での接続の色をあわせています。特別なことはなく、主接点をまたいで三相交流の電源線と三相誘導電動機のモーター線を接続するだけです。操作回路の接続はこうなります。シーケンス図と写真での色をあわせています。見て確認してください。分からない場合は以下のサイトを参照にしてください。上写真はサーマルリレーです。赤枠の端子は三相誘導電動機などの負荷を接続します。紫枠と緑枠はa接点とb接点の端子です。サーマルリレーは負荷の焼損から保護するために使います。サーマルリレーが作動するとこの接点が動作します。サーマルリレーについて分からない場合は以下のサイトを参照してください。→サーマルリレーとは何か理解できる7項目とは一般的な使い方としてb接点を電磁接触器のコイル端子の電路に入れて過負荷でサーマルリレーが作動した時にb接点を開き、電磁接触器を停止させるように配線します。この一般的な使い方で配線方法を説明していきます。このシーケンス図を配線していきます。このシーケンス図の回路の動きが分からない場合は以下のサイトをご参照ください。主回路から配線します。電磁接触器と開閉器の主回路の配線はあまりかわりません。違いは、負荷ここでいうと三相誘導電動機になりますが、その接続を開閉器の場合はサーマルリレーと接続するところです。電磁接触器のコイルに接続されています。この配線をじっくり確認してみてください。その配線もすることになるでしょう。この電気制御機器の配線は、基礎の基礎ですので、はっきりいって出来て当たり前です。機械、設備のメンテナンスをされる方でもできない方もいます。「素人か・・・よくこんな配線もできずにメンテナンスするな-」ちょっと言い過ぎかもしれませんが心の中でそう思ってしまいます。思われると、他の仕事は完璧にできたとしても、舐められてしまいます。配線は決して難しいものではありませんので実機を使って配線練習をしておきましょう。重要な機器である電磁リレーの配線についても以下のサイトで説明していますので良ければご参照ください。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。新しい投稿をメールで受け取るサーマルリレーとは何か理解できる7項目とは5つのシーケンス制御の例を見て自分で例を考えてみようRECOMMENDこちらの記事も人気です。