詳しくは画像をクリック!エアコン室外機のファン用モーターを修理しました。モーターは三相誘導電動機です。なんとかして欲しいとのことです。下側のモーターのベアリング摩耗であると判定できました。下がダメということは同じように動いている上ももうじき同じ症状になることは予測できるので上も修理することにしました。羽をガスであぶってとります。がちがちになっています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。新しい投稿をメールで受け取るコンプレッサーの安全弁の交換シーケンサのCPUの故障RECOMMENDこちらの記事も人気です。仕事日記2017.2.16インバーターの交換しました。