(107件)/category/show/814?site_domain=default無停電電源装置(UPS)(107件)無停電電源装置(5kVA以下)(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。重要度順UPS本体の廃棄処理についてUPS本体は、バッテリを取り外して、地方自治体の規定に従い産業廃棄物として処理してください。して廃棄物処理法に定められた手続きにより廃却する必要があります。事業者が使用した場合は特別な管理が必要になります。して「廃棄物処理法」に定められた手続きにより廃却する必要があります。事業者が使用した場合は特別な管理が必要になります。電池工業会のホームページ内にある、産業用電池のリサイクルの項目を参照してください。14:56UPS本体の期待寿命についてFREQUPSの使用環境温度は0°C~+40°Cとなっておりますが、期待寿命(※)はアレニウスの法則に従い周囲温度の影響を受け、周囲温度が10°C上昇すると期待寿命は半分になります。目安としては以下の表のようになります。12:08FREQUPSのバッテリ交換(お客様での交換)次のシリーズはお客様でのバッテリの交換が可能です。交換用のバッテリは、UPS本体を購入した販売店よりご購入の上、交換してください。11:30バッテリ交換後にBATTERYランプが点灯(FW-A/S/Vシリーズ)バッテリ交換後、バッテリタイマのリセット操作を行ってください。FW-A/S/Vシリーズにはバッテリの使用期間を記録するタイマが内蔵されています。バッテリ交換後はこのタイマを必ずリセットしてください。10:11UPS接続状態での絶縁抵抗測定UPS内部にはサージ吸収用の半導体素子が設けられていますので絶縁抵抗の測定は出来ません。システムとして絶縁抵抗の測定が必要でしたら、UPSを切り離して測定ください。21:38バッテリ交換(周期)バッテリの交換は期待寿命以内に行います。期待寿命は周囲温度20°Cで使用または保存したときの寿命で、周囲温度が10°C上昇する毎に寿命は半分になります。30°Cで使用すると1/2、40°Cで使用すると1/4になります。したがって、UPSの周囲温度により交換時期を決める必要があります。21:38製造年月の判別方法UPS本体側面の定格銘板に記載されているシリアルNo.より、製造年月を判別できます。」(資料番号:Y-0762)を参照してください。FAトップのダウンロードページ(カタログ)からダウンロードできます。容量によって接続方法が異なります。100V出力をご使用の際は次の点に注意してください。UPS本体の設定により動作が異なります。起動方式が「自動起動」または「インテリジェント起動」の場合は自動的に起動します。「手動起動」の場合、自動的には起動しません。