PM会社概要はこちら旧ブログ「平たい話も」併せてご覧下さいませ。消防設備点検16項ロに該当する3階建てのビル。地元市川市内のお客様です。こちらの非常警報設備の予備電源が消防設備点検の際に不良。代替品を取り寄せました。納期が1か月ほどかかってしまい、お客様にはご迷惑おかけしました。在庫切れのタイミングだった模様。非常警報設備、いわゆる非常ベルは古い器具ですとバッテリー自体が製造中止のケースが多いのが難点。無い場合は器具交換となります。結果として器具を全台数交換しなければならない、そんな困った事も起きます。理由は非常ベルは1台起動したら他も全て鳴る、いわゆる一斉鳴動せねばならないためです。起動しない症状が起きてしまいます。パナソニックさんはご親切にHPに現行品と既存品との互換性を一覧表で出してくれています。出来る限りお客様にコストが掛からないご提案をするように弊社は努力しております。AM9:00~PM5:00消防用設備の点検料金のご相談・お見積もりは無料です。