蒸し暑さもある東海地方、さらに冬の乾燥対策にもなり、温度に加えて湿度の管理という点で快適性があがると思われます。何度もいいますが、大前提として家の気密が十分に確保されていることが不可欠です。気密が悪いのであれば、意味のない無駄な設備になります。今後換気システムを検討される方の参考になればと思い、我が家の実例を紹介しました。本日もありがとうございました。空調・換気たいきゅうです。我が家に導入した給気冷暖房システムを含めた空調設備、使い方をまだ試行錯誤中です。雪国の方々からみるとたいした寒さではありませんが、それでも冬の寒さがやってきた12月上旬~中旬にかけてデータをとってみました。贅沢なことに室内は22度弱が最低で22-23前後で安定しています。そんな中で今回は給気冷暖房システムと床下エアコンを以下の設定で1週間ほど使用した結果です。1-7時あたりのみ稼働アメニティエアコンについては、温度センサーがエアコン本体に流入する直前部分に取り付けられているようです。第一種換気により外気と室内気が混じり熱交換されたあとの空気の温度を感知しています。これ以上設定温度を上げると2階が暑くなりすぎるため19度としました。床下エアコンについては、1階と2階の温度差をなくすために補助的に利用するという稼働方法で試しています。我が家は中部電力のタイムプランを採用しており、深夜の電気代が安く外気温が下がる時間帯に合わせて床下エアコンを間欠的に稼働させてみました。それで1週間の使用電力量です。アメニティエアコンです。