(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。基準としている値です。連続通電電流は、非遮断電流値(連続して通電可能な電流)で長限時動作特性の微調整値です。プレアラーム電流Ipの基準になる電流値となっています。60947−2は回路遮断器用の国際規格です。21:21MCRスイッチ(MCR-SW)引きはずしリレーのオプション機能の一つです。遮断器投入時(OFFからON)は、瞬時引きはずし特性が有効で、投入時の短絡事故に対して瞬時トリップします。投入後は瞬時引きはずし特性が無効(瞬時トリップ無し)となり、突入電流の大きな負荷機器や下位遮断器との選択協調領域を拡大することができます。11:16漏電検出用の外部ZCTの種類と設置方法トランス接地緑用と負荷電路用の2種類があり、それぞれ貫通導体の大きさによりサイズを選定する必要があります。ZCTと遮断器との配線距離は3m以下で、シールド線を使用し、できるだけ電力線より離して配線してください。(2mのシールド緑をZCTに同梱しています。近い遮断器のみが動作し、他の健全な回路はそのまま給電が継続されることを目的とした保護方式です。例として、短絡事故が発生した分岐回路遮断器のみが動作し、上位の主回路遮断器が動作しないことです。選択遮断方式が確保できる遮断容量は、一般的に上位遮断器の最小瞬時引きはずし電流値までとなります。引出形は、接続導体を取外さずに遮断器本体の取り出し/挿入が可能で、引き出すにつれ”接続位置”→”主回路断”→”試験位置(制御回路のみ接続)”→”断路位置(主回路、制御回路とも断)”→”引出位置”となります。試験位置とは、主回路は“断路”状態で、制御回路のみ“接続”状態となる位置です。点検時のシーケンスチェックやON/OFF動作確認が、主回路の開閉なしで行うことができます。21:21ACB接地線サイズについてACBの接地線サイズの選定は、内線規程1350-3となります。2.1aには、「C種またはD種接地工事の接地極がその接地工事専用の接地極であって、その接地極がB種接地工事と金属体に連絡しない場合は、電線サイズを銅線14mm2、アルミ線22mm2を使用することができる」とあります。技術資料」の項に記載されています。20:32地絡保護(GFR)地絡保護(GFR)付きのリレーをご指定いただければ、地絡検出や保護が可能です。設定によりトリップとアラーム信号出力のいずれかを選択でき、また地絡感度電流や動作時間は可調整となっています。AE630−SWで、最大定格電流(In:CT定格)が500A以下の場合製作できません。