流量計の指示値がインバータ(排気ファン)を動作させると変動します。他の原因としては電源側からのノイズと考えられるため、インバータの1次側と流量計の1次側の両方にフィルタを入れようと思います。インバータの1次側にどのようなフィルタをつければいいのでしょうか。1.電磁ノイズフィルタ2.ラインノイズフィルタ3.ラジオノイズフィルタまた、限定できないときはどのようなことを調査すればいいでしょうか。1次側にフィルタを入れることも良いと思いますが、下記の対策もありますので紹介します。・接地インバータの接地はできるだけ専用接地にする。接地線はできるだけ太い線を使用し、極力短くする。・電源線を金属管またはシールドケーブル配線する。必要なときは最寄りの弊社支社へご用命ください。製品名インバータ,マグネットモータドライブ製品分類その他シリーズFREQROL-A500疑問・問題は解決されましたか?解決されない場合はこちらよりご質問ください。