(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。重要度順AシリーズからQシリーズへプログラム流用する時の高速タイマ命令についてACPUでは、T0~T199は低速タイマ、T200~T255は高速タイマとデバイス番号で決まっていました。QCPUでは、低速タイマ「OUT」、高速タイマ「OUTH」と命令で区別します。プログラム関連AシリーズMELSECNET(II)のQシリーズへの段階的置換えについてQCPUはMELSECNET(II)のマスタ局に対応していません。置換え最終段階で全ての局がQCPUに変わる際に、ネットワークをMELECNET/H(10)に変更する必要があります。ネットワークユニットQシリーズの置換え専用高速カウンタユニット(QD62-H01/02)について置換え専用の高速カウンタユニットは下記機種です。・QD62-H02:AD61S1からの置換え用置換え専用高速カウンタユニットは、入力フィルタ方式と計数速度がAD61(S1)と同一になっています。A/QnA/AnS/QnASからQシリーズQシリーズ置換え専用高速カウンタユニット(QD62-H01/02)使用時の...Qシリーズ置換え専用高速カウンタユニットは、Aシリーズ高速カウンタユニットに対して、以下の違いがあります。A/QnA/AnS/QnASからQシリーズMELSEC-Kシリーズの技術資料入手方法についてMELSEC-Kシリーズのマニュアルは、三菱電機FAサイトから入手できます。その他(FAグッズ/技術資料)Qラージベース・Qラージ入出力ユニットの特長Qラージベースはユニット装着スロットのスロット幅をA(大形)シリーズと同じにしたものです。Qシリーズへリニューアル時に既設配線を端子台ごと、そのまま流用して配線工数を軽減できることを目的とした製品です。留意点と制約事項については、置換えの手引きをご参照ください。QnACPUMELSECNET/BからMELSECNET/Hへの置換え時の既設ケーブル...MELSECNET/Hネットワークユニットに、ツイストバスタイプ(QJ71NT11B)があります。既設ケーブルの流用ができます。ケーブルの流用時は、下記の留意点に注意してください。ネットワークユニットブランクカバー(QG69L)についてQラージベースにQシリーズユニットを装着すると約1cmの隙間ができます。ブランクカバー(QG69L)をQシリーズユニットを装着することでスロット間の隙間を無くすことができ、振動・衝撃防止と強度アップの役目を果たします。QnACPUMELSECNET(II)ネットワークを保ち、一部CPUをQシリーズへ置換...ネットワークは既設MELSECNET(II)のままで、CPUをQシリーズに置き換えるための、MELSECNET(II)、/Bローカル局専用ユニットは下記です。ネットワークユニットQシリーズDC入力ユニットの定格入力電流についてQシリーズDC入力ユニットには、定格入力電流約6mAの下記ユニットが品揃えされています。