PM会社概要はこちら旧ブログ「平たい話も」併せてご覧下さいませ。)千葉県八千代市のお客様よりご注文頂きました。当ブログをご覧頂きお問い合わせをいただいたのがキッカケです。戸建てを民泊施設にしたいとのことで必要な消防用設備の設置工事ならびに各種消防関係の届出を承りました。見積もりの段階から所轄消防さんとオーナーさん、そして弊社にて地道に打ち合わせをしていきました。消火器はABC粉末消火器10型蓄圧式。300m2未満、感知器個数の上限15個といった条件をクリアできたので今回はこちらに。※画像撮り忘れのため他現場の画像です漏電火災警報器も建物の構造と契約アンペアの関係で設置に。誘導灯は避難口、そして通路誘導灯も。この辺が打ち合わせをしないと分からない部分です。