PM会社概要はこちら旧ブログ「平たい話も」併せてご覧下さいませ。感知器交換まさかの連休直前にギックリ腰やりまして。37歳、情けないものです。動けてはいるので大丈夫です。そんな連休直前に市川市内の保育園さんで自動火災報知設備の誤作動がありました。お客様の方で既にベル停止して頂けました。現場の先生方には感謝です。発報箇所を見て回りますと。赤い確認灯が光っていますね。この感知器が犯人です。下ではお子さん方がお昼寝しているのみでした。熱感知器は通常、このように発報しても確認灯が光ってるケースは稀ですが、パナソニックさんの自己保持型の熱感知器はこのように作動した感知器が分かるのが良いです。※でもサーミスタ式の感知器、古くなると結構誤作動しますね・・・とりあえず新しい感知器に交換しました。復旧しまして正常です。保育園の先生方並びに園児の皆さんにはご心配ご迷惑おかけし申し訳ありませんでした。感知器保護ガード取り付け収納から物を出し入れする際に感知器をぶつけてしまい誤作動があった、というお話が保育園さんからありました。そこで感知器交換だけでなく、ぶつけないようプロテクタをつけましょう、となりました。本当は建てる当初の設計段階で付けて欲しいのが本音ですけどね。いう物入に差動式スポット型感知器がついているケース、多いですよね。構造上ちょっとぶつけてしまったりすると誤作動してしまいます。そこで感知器プロテクタと呼ばれる保護ガードを付けてあげます。ラグビーのヘルメットみたいですよね。原始的ですがこれでぶつかるのを防ぎます。作動試験も勿論行います。点検に時間がかかるのがネックです。磁石で簡単に開閉出来るニッタンさんのタイプだと楽なのですがお値段が高くて。リーズナブルなのと高さが低くて収納時に邪魔にならない、あとは感知器と同じメーカーなのもあり今回は能美防災さんのプロテクタです。ちなみにプロテクタは外側から簡単に付けられる構造ではないです。意外と手間が掛かります・・・。これで同じような誤作動は起きにくいと思われます。年末モードになってきました。保育所さんや店舗さんが入られている市川市南行徳の複合用途施設ビルの消防設備点検です。消火器は2008年製を1本新規交換。モリタ宮田工業さんのアルテシモに。