(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。乗率について電力量計の計量装置は5桁だけです。したがって、計器用変成器の合成変成比が大きいと、計量値のオーバフローが早まります。これを回避するために、乗率が設けられています。計量値を読むときは、5桁の計量値に乗率を必ず乗じてください。20:00パルス単位について1パルスがPT・CTの一次側で実際何kWhに相当するかを表しています。※PTは計器用変圧器です。100kWh/pulseとは1パルスがくると、PT・CTの一次側で100kWhの電力量が使用されたことを表します。10:16パルス定数について電力量計が1kWh(PT、CTの二次側)計量したときに出力するパルス数を表します。単位は「pulse/kWh」です。※PTは計器用変圧器です。09:56電力量計の乗率の種類について変成器付計器の場合の乗率は次の3種類があります。例)6600/110V、200/5Aの場合、それぞれの乗率は以下の通りです。電力量計の乗率を求め方は以下の通りです。手順1:全負荷電力を求めます。※定格電圧は、相電圧(100/200V回路のとき、相電圧は100V)を用いること。20:00特別検定について変成器と組合せて使用する電力量計の場合、変成器を添えないで検定を申請することができる検定方法です。初回検定は、電力量計と変成器を同時に検定所へ提出し検定を受けますが、2回目以降(変成器の初検定年月から14年を経過していない場合)は電力量計のみの提出で検定が受けられる方法です。20:00電力量計の積算値の読み方について単独計器の場合は、表示値をそのまま読みます。変成器付計器の場合は表示値に乗率(表示値の上部に「×10」などと表示している乗数)を掛けて読みます。円板が逆回転する要因は以下の2点が考えられます。20:00計量誤差について電力量計の誤差の許容限度は、以下の通りです。※但し、定格電流250A計器については次の通りです。20:00スマートメーターの接続可能な電線について三菱スマートメーターへ接続可能な電線サイズは次のとおりです。