(107件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。漏電(地絡)を検出しても漏電トリップはせず、漏電警報を出力する配線用遮断器です。ZCTの組み合わせが使われていましたが、これらが一体になった漏電アラーム遮断器を使用すれば、省スペース・省力化に貢献できます。遮断器内部の負荷側の左右極から電源をとっています。抵抗も測定することになり、正確な測定ができません。08:31漏電アラーム(ECA)漏電アラーム遮断器は、漏電電流を検出し定格感度電流以上では漏電警報を出力する配線用遮断器です。この漏電アラーム遮断器の警報出力を弊社では漏電アラーム出力(ECA)と称しています。漏電アラーム出力(ECA)は標準品で、自己保持式の接点出力です。21:21ECA/SHTユニット漏電アラーム遮断器は、漏電(地絡)を検出し、感度電流以上では漏電警報を出力する配線用遮断器です。漏電アラーム遮断器の内部付属装置として、電圧引きはずし(SHT)用端子と漏電アラーム出力(ECA)端子が付属したものをECA/SHTユニットといいます。標準品は電路の漏電を常時監視して漏電や地絡が発生したときには電路を遮断せず、警報のみを出力します。漏電表示LEDも赤く点灯し、警報はリセットボタンを押すか、主回路の電源がなくなるまで保持されます。代表的な特殊仕様としては下記があり、ECA/SHT付やATU付にすると漏電トリップさせることが可能です。21:21漏電警報スイッチ(EAL)の取付EAL(漏電警報スイッチ)は漏電遮断器用の付属装置で、漏電トリップしたときに出力するスイッチです。漏電アラーム遮断器にEAL(漏電警報スイッチ)は取付けできません。漏電アラーム出力(ECA)が標準で装備されています。13:35ATU(アラーム・トリップ・ユニット)漏電アラーム遮断器は、漏電(地絡)を検出し、感度電流以上では漏電警報を出力する配線用遮断器です。漏電(地絡)発生時に回路を遮断するか、または警報を出力するかを選択したい場合はアラーム・トリップ・ユニット(ATU)付き漏電アラーム遮断器が便利です。電気設備技術基準の解釈36条に記載された装置(電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置(機器例:漏電遮断器))として使用することができません。漏電アラーム遮断器はカスケード遮断ができます。形名をカタログを参照して置き換えてください。例としてNF125-ZSVはNV125-SVとなります。11:01漏電アラーム遮断器の内部インピーダンスと消費電力1.漏電アラーム遮断器の内部インピーダンスと消費電力は漏電遮断器と同等です。考え方は漏電アラーム遮断器の形名を漏電遮断器に置き換えてください。NV125-SVとなります。