2018年7月11日みなさん、お疲れ様です。今日は、建屋の排気ファンが16台中10台がモーター過負荷でサーマルトリップするので、調査に参りました。電磁接触器の欠相や、モーターベアリングの故障等いろいろ調べてみましたが、原因は見つかりません。トラブルはなし...と判断して、テスト時に外したエアフィルターを見てわかりました。原因は、虫と廃油です。長い間に一杯詰まったんでしょうね。定期的なメンテナンスは必要ですね。排気ファン過負荷の調査トラブルシューティング機体配線工事.....忙しい。