ついて民泊サービス用の施設に設置する製品は?【DSE-2LV】、【DFL-TW65RLV】を後継機種に交換したい「S端子」付きの感知器は有極性か?遠隔試験機能付きの煙感知器は?閲覧の多いFAQ差動式スポット型感知器はどのくらいの温度上昇で作動しますか?感知器はたばこの煙で作動しますか?光電式スポット型感知器はどのくらいの煙濃度で作動しますか?自動試験と遠隔試験の違いは?感知器の製品寿命が知りたい。感知器の感度を変更したいアナログ式感知器(※)の場合、受信機の設定にて感度を変更することができます。アナログ式ではない感度変更が出来ない感知器の場合は、感度が固定された検定品であるため感度変更はできません。09:00【DFG-TW60L】感知器の一部が破損しました。このまま使用できますか?感知器本体の交換が必要です。定温式スポット型感知器において集熱板ない場合、火災時に発報しなかったり、発報するまで時間が掛かる等の不具合を生じます。物件の消防設備点検を委託している会社様へ交換と点検を依頼してください。20:09イオン化式スポット型煙感知器の後継機種が知りたいイオン化式スポット型感知器は販売中止しております。交換される際は光電式スポット型感知器[SLVシリーズ]をご利用いただき、ヘッドとベース合わせて交換してください。20:08ダミー品(模型)がほしい感知器以外の機器も含め、ダミー品のご用意はありません。20:07[SLV型]感知器の作動信号を移報したい光電式スポット型煙感知器[SLV型]は接点を出力するタイプではないため、対応しておりません。受信機にて感知器の作動信号を受け、それを受信機より外部に移報する方法にて接続してください。20:01【SLI-23】2信号式煙感知器の後継機種が知りたい露出型は【SLV-23RL】、埋込型は【SLV-23UL】となります。設置後に試験や消防へ提出する書類作成などもありますので、交換はメンテナンス会社様にお願いして下さい。19:59感知器の製品寿命が知りたい。感知器の交換推奨年数を10年または15年(感知器の種類により異なります)と設定しています。19:52エレベーター昇降路頂部に設置する煙感知器の種類は?エレベータ・パイプシャフトには2種の煙感知器を設置します。19:47【YBR-RL/2】感知器ベースのS端子付きとは?「S端子付き」の感知器ベースとは、専用の中継器(室外表示灯付きなど)に接続できる感知器ベースのことをを示します。19:46熱を感知する感知器が埃で誤作動することはありますか?差動式スポット型感知器は周囲の熱によって作動する感知器ですが、感知器の構造上、埃が原因となり誤作動を引き起こす場合もあります。感知器の劣化は設置環境により大きく左右されますが、10年を超えてご使用されている感知器については予期しない誤作動や障害が発生する可能性があります。