試験器の校正をしたいので、依頼方法と価格を知りたい。試験器をご購入された際の販売店にご依頼ください。お問い合わせください。23:12光電式スポット型煙感知器の試験用のガスはありますか?【TSD300】という製品を取り扱っております。これは光電式スポット型煙感知器の作動試験をするための専用のガスになります。お求めの際は弊社代理店にご注文ください。23:14外部試験器【TSO-B06】にDSI用のアダプターがついていません遠隔機能付き感知器【DSI-2RLV・DFP-2RLV】の端子にOP線等を接続してください。そこにクリップを使用して接続することで、試験器との接続ができます。[SPB型]、[ABB型]及び[ABC型]を遠隔で機能試験を行う為の試験器です。これらの感知器内部で自動的に演算処理を行い、疑似的に火災発報状態にして実施するものですので、消防法に基づく感知器の定期点検時には使用できません。09:58【DSC-2TRL-A】と【DSC-2RL-A】の違いは何ですか?【DSC-2TRL-A】は作動試験用チューブ付(テストバルブ付)です。作動試験用チューブとは、感知器が高い場所に設置されているなど、通常の作動試験を行うことが困難である場合に空気管を引いてテストポンプで空気を注入して作動確認をするためのものです。配線の順番について感知器番号と配線の順番は関係ございません。16:04外部試験器【TSO-B06】に使用可能なACアダプタについて[TSO-B06]用としてACアダプタが別売で用意されています。「TSO-B06用ACアダプタ・AD-7879(AD-122)」を別途購入することでACアダプタで使用可能です。手配いただければ入手可能です。指定のACアダプタ以外は使用しないで下さい。14:02外部試験器【TSO-B06】に充電式電池を使用したい充電式電池(ニッケル水素電池やニカド電池)なども使用可能ですが、電池1本あたりの電圧が低いため、アルカリ乾電池と比較すると早めに電池電圧が低下します。注)使用する場合、異種電池との併用は絶対に避けて下さい。10:36外部試験器【TSO-B06】で【DSD-2LV】と【DFI-TW60RLV...【DSD-2LV】(差動式)と【DFI-TW60RLV】(定温式)は旧システム(3線式システム)の遠隔試験機能付き感知器です。旧システムの外部試験器【TSO-A12】(※)が必要です。現行の外部試験器【TSO-B06】に対応しておりません。校正、修理は行っております。