ついて民泊サービス用の施設に設置する製品は?【DSE-2LV】、【DFL-TW65RLV】を後継機種に交換したい「S端子」付きの感知器は有極性か?遠隔試験機能付きの煙感知器は?閲覧の多いFAQ差動式スポット型感知器はどのくらいの温度上昇で作動しますか?感知器はたばこの煙で作動しますか?光電式スポット型感知器はどのくらいの煙濃度で作動しますか?自動試験と遠隔試験の違いは?感知器の製品寿命が知りたい。含めて最大15台まで登録し、連動させることができます。MAI-CEAA】を使用することで、無極性無電圧a接点(移報接点最大定格:DC30V、500mA)を出すことができます。)を含めて最大15台まで登録し、連動させることができます。16:41アドレス設定器【TCH-C100】でPA感知器のPアドレスは設定できるか?P型自動試験機能付き感知器(PA感知器)のPアドレス設定には専用の「Pアドレス設定器」が必要です。R型・GR型システムアドレス設定器【TCH-C100】ではPアドレス設定は行えません。P型自動試験機能付き感知器(PA感知器)とPアドレス設定器の一覧は以下の通りです。「感知器番号」は外部試験器【TSO-B06】で遠隔試験を行うために必要な番号です。感知器が発報した際に固有の信号を受信機へ送信するものではありません。外部試験器は遠隔試験を行うにあたり、試験対象となる住戸内に何台の感知器が接続されているか認識する必要があります。10:36【SLL-2LK】感知器の後継機種について【SLL-2LK】の後継機種は【SLY-2LK】です。ベースも現行品とは異なるため、感知器本体のみではなくベースも合わせての交換が必要となります。【SLY-2LK】は感知器本体のみの商品記号となります。セット品(感知器本体+ベース)の商品記号は【SLY-2ULK】となります。して代替...代替えはできません。/SS-2LRシリーズ、SS-FKシリーズは戸建住宅や一部の共同住宅(消防法令に適合した自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されていないマンション、アパート等)に使用する機器となります。配線の順番について感知器番号と配線の順番は関係ございません。16:04夏場の暑い時期に「感知器故障」の障害が発生します。当該感知器における使用温度範囲は、-10°C~50°Cとなっております。11:36感知器の「S端子」の使用方法について「S端子」は専用中継器を接続する端子になります。接続可能な現行の中継器は、[CPP-1型]、[CPS-1型]、[CPK-3型]になります。詳細については、添付ファイル(カタログ)をご参照下さい。「S端子」に連動機器を接続すると誤動作や故障の原因になります。中継器を介して接続して下さい。