>受変電設備の制御電源について入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。受変電設備の制御電源を蓄電池盤より供給する際の電源ケーブルの種類は一般ケーブルのCVと耐火のFPとどちらを使うことが多いですか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。通報するこの質問への回答は締め切られました。15:19制御電源と言っていも何を制御するための物かによると思います。非常用照明や非常用エンジンの始動用などではFPケーブルを使ってました。17:06経験で回答します。100%CVケーブルです。参考(あまり自信がありません・・・)耐火ケーブルを使う場合は消防法適応の消防用負荷でMCCB2次配線もHIV電線もしくはMCCB2次に直ケーブル接続をしていました。MCCBは延焼防止目的に赤い隔壁を設けていました。受変電設備における質問です。回答数ランキングです。