今、会社に直流電源装置があるのですが、負荷が非常照明と機器操作(VCBなど)、制御用です。機器操作制御用はなぜ直流電源装置より電源がいっているのでしょうか?商用の交流ではいけないのでしょうか?詳しい方、よろしくおねがいします。最近はコストを押える方向で経済設計に向かっています。直流電源装置はイニシャルコスト・維持管理コストが掛かると言うことです。電力会社から電気を買う場合は高圧なら取引計器用VCTが必要です。このVCTの2次側に操作用変圧器を設けてAC100Vで回路を構成します。電気設備もピンキリで一概には言えませんが、DC100Vが必要な場合は「整流器」「コンデンサトリップ装置:電気を蓄えて短時間なら電源が供給できる装置」を設けることもあります。小容量のUPS(AC100V無停電電源装置)を設けることもあります。言うことで小規模電気設備は交流電源が多くなっています。他の回答も見るQ直流電源装置(蓄電池・整流器)について直流電源装置があるのですが、負荷が機器操作(VCBなど)の制御用で使用しています。整流器についてなのですが、交流電源を蓄電池へ直流に変換して充電する機器と考えて良いのでしょうか?。直流にして制御機器に供給(同時に、蓄電池に充電して、短時間の停電時には蓄電池から制御電源を供給)する機器と捉えるのがよいかと思います。整流器の交換もし、バックアップ用の蓄電池の容量が十分あるなら、制御機器に電力を供給したまま整流器の交換が可能かもしれません。このあたりは、装置の保守要項などを確認する必要があるので、製造メーカに問い合わせるべきかと思います。教えてください...電力ケーブルと弱電ケーブルの...4ケーブル許容電流について5動力の電線サイズの選定について6電線の焼損の仕方について。入力値(K...10静電容量って何ですか?11ブレーカ容量とケーブルの許容...12CVケーブルの%Z計算方法を教え...13コンセントに接続する容量計算...1410馬力のコンプレッサー15リモートI/O16コンセント取付けに伴う電圧降...17内線規程18スターデルタの配線サイズ19屋内幹線サイズと契約容量について201線地絡電流の算出式が理解でき...電線の太さについて電線の焼損の仕方について。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。