2018年7月11日みなさん、お疲れ様です。今日は、建屋の排気ファンが16台中10台がモーター過負荷でサーマルトリップするので、調査に参りました。電磁接触器の欠相や、モーターベアリングの故障等いろいろ調べてみましたが、原因は見つかりません。トラブルはなし...と判断して、テスト時に外したエアフィルターを見てわかりました。原因は、虫と廃油です。長い間に一杯詰まったんでしょうね。定期的なメンテナンスは必要ですね。今日は、総社の某工場で部品の製造機械の漏電が発生。現地に駆け付けて、調査を実施。何系統もある電源から、あと少しの所まで漏電箇所を絞れたところで、急に、漏電しなくなってしまった。その後、機械も止まることなく順調に運転。.....なんともどかしいことか。後日また見に行ってみよう。機体配線工事.....忙しい。日々のお仕事お疲れ様です。気温が徐々に下がってきました。最近の日本企業の業績がいいのでしょうか。設備投資で機体配線工事が盛況です。皆さん、忙しいですがお身体には気をつけてください。休みが少なく申し訳ないです。久しぶりに水島コンビナート構内での作業、最近流行のLED照明工事を行いました。1日でほとんど終わらせなければ、というプレッシャーの中で皆さんよく頑張って頂きました。