公表さている単線図を複線図に書き換えることから始めましょう。2.0-2C、よって2.0mm、2芯のVVFケーブルを使用。配線用遮断器の一次側電線、2口コンセント、接地極は施工省略とする。配線の接続箇所にジョイントボックスを使用。「イのスイッチ」により「イのランプレセプタクル」と「イの引掛けシーリング(丸形)」が点灯。No,9複線図の描き方の基本は【1】接地側電線(白、マイナス)は、コンセントにつなぐ。【2】非接地側(黒、プラス)はスイッチ、コンセントにつなぐ。【3】スイッチに対応する器具につなぐ。描く順番は毎回同じ方が覚えやすく、本番でもスラスラ描くことができますので、必ず同じにしましょう。No,9この候補問題の場合、電源は接地側「-」を左に書いた方がわかりやすいです。「イのランプレセプタクル」、「イの引掛けシーリング(角形)」、「接地極付き接地端子付きコンセント(EET)」、「イのスイッチ」を単線図と同じ位置に描きます。イのスイッチに対応する器具にもイを記入します。施工省略の「2口コンセント」と「接地極(ED)」も描いておきます。No,9電源の接地側「-」を「ランプレセプタクル」、「接地極付き接地端子付きコンセント(EET)」、「2口コンセント(施工省略)」、「引掛けシーリング(丸形)」につなげます。線の接続点を黒丸(●)で描きます。リングスリーブには黒丸(●)、差込コネクタには黒四角(■)を描きます。候補問題ではリングスリーブや差込コネクタの指定がありませんが技能試験では指定がありますので確実に描きましょう。例としてジョイントボックスの接続をリングスリーブの黒丸(●)とします。3電源の非接地側「+」とスイッチ、コンセントをつなげます電源の非接地側「+」を「イのスイッチ」、「接地極付き接地端子付きコンセント(EET)」につなげます。「接地極付き接地端子付きコンセント(EET)」から「2口コンセント(施工省略)」へつなげます。線の接続点を黒丸(●)で描きます。4スイッチからそのスイッチに対応する器具につなげます「イのスイッチ」から「イのランプレセプタクル」「イの引掛けシーリング(丸形)」につなぎます。No,9配線を接続する箇所にジョイントボックスを描きます。ジョイントボックスはこのタイミングで描くことをオススメします。先に描いてしまうと複線図が窮屈になってしまうことがありますので注意が必要です。No,9配線の色を記入します。接地側「-」は白の線なのでW(ホワイト)を線の横に描き加えます。非接地側「+」は黒の線なのでB(ブラック)を線の横に描き加えます。この候補問題では3線のケーブルが使用されると予想ができますので、B(黒)、W(白)、R(赤)と仮定し記入しました。被接地側電線「+」(黒線)の電源ラインに接続する電線は必ず黒にしましょう。黒以外の電線を接続すると技能試験は不合格となりますので注意してください。候補問題ではすべての電線のサイズ(太さ)が書かれていませんが、技能試験では指定がありますのでリングスリーブを選定し圧着のマークを記入しましょう。(○)、(小)、(中)誤圧着の防止と時間の短縮に役立ちます。No,9候補問題で指定のある配線のサイズは記入しておきましょう。(VVF2.0-2C)候補問題の注意書きに「指定のない電線の種類はVVF1.6とする」とあります。施工の時、分かりやすいですので、指定がある配線はすべて記入しましょう。