【DSE-2LV】、【DFL-TW65RLV】を後継機種に交換したい既設の遠隔試験機能付き感知器【DSE-2LV】(差動式)、【DFL-TW65RLV】(定温式)をそれぞれ、後継機種の【DSI-2RLV】(差動式)、【DFP-TW65RLV】(定温式)に交換しようと考えています。回答どちらも2線式のシステムですので、混在しても問題ありません。DSD-2LV】、【DFI-TW60RLV】を後継機種の【DSI-2RLV】、【DFP-2RLV】に交換する場合は混在ができませんのでご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。