製品|Products|EGジョイントとは現在、一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントのほとんどが、何らかの専用工具を使用しなければ接続することができません。需要家の皆様のお立場では、この専用工具の調達やメンテナンスが煩わしいとおっしゃいます。改修工事は当然ながら、近年の建物の多くが施工スペースが狭くなっている傾向にあります。なると専用工具やレンチなどを用いて作業するのが容易ではなくなってきます。工期の短い突貫工事も少なくありません。対して、ワンタッチ式継手の「EGジョイント」のキャッチコピーは、「接続2秒。スピード施工ところが、ワンタッチという言葉であったり、実際に体験されると、あまりにも接続が簡単すぎるために、あらぬ不安を持たれる方もいらっしゃいます。装着されており、パイプ(適用管)を適正位置まで差し込むことで水密保持効果が得られます。継手本体内のホルダーに組み込まれたエッジがパイプ表面に食い込むことで、抜け阻止力を発揮します。エッジは、継手本体内部のテーバー構造によって、パイプが抜け方向に作用すると、くさび作用が働き、その阻止力をさらに高めます。以降の記載事項については一般配管用Suタイプの内容を記します。ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントは、メーカー各社が独自の発想から開発しているなどの理由から、一般的に標準規格の意味合いが強い日本工業規格(JIS)による定めはありません。メカニカルジョイントの普及、品質の安定・向上及び製造・加工などの技術向上に寄与することを目的として、SAS322(一般配管用ステンレス鋼鋼管の管継手性能基準)を制定しております。SAS322の認定を受ける上では、ステンレス協会が定める多岐に渡る品質性能確認試験に合格する必要があります。ベンカンの一般配管用ステンレス鋼鋼管対応継手は、EGジョイントを含め、全製品でこれらの品質性能確認試験やその他のあらゆる審査に合格しております。次に品質性能確認試験のいくつかをの結果をご紹介します。長さ250mm以上の管を管継手に接合し、水圧2.5MPaを加え2分間保持したときの漏れや抜けを確認。EGジョイントは、水圧2.5MPaを加えて一定時間保持しても漏れや抜けなどの異常は起きません。長さ250mm以上の管を管継手に接合し、空気圧0.2MPaを封入した状態で2mm/分の引張速度で管を引き抜き、空気が漏れるまでの最大荷重(引抜阻止力)を測定。EGジョイントの引抜阻止力は、SAS322の規定値を遥かに超える数値を記録しています。引抜試験結果を拡管式継手のBKジョイントII、プレス式継手のダブルプレスと比較してみます。25Suの引抜阻止力はSAS322規定値が4.90kNのところ、EGジョイントは11.86kNです。対して、拡管式のBKジョイントIIは12.67kN、プレス式のダブルプレスは12.10kNとなり、他の継手より幾分数値は小さいですが、明らかに劣る数値ではありません。EGジョイントから引抜いた後のパイプをご覧いただくと、EGジョイントの抜け止めになっているエッジ(刃)の跡が確認いただけます。深く食い込んだ跡が、抜け阻止力の高さを物語っています。ベンカンではSAS322で定められた試験以外にも独自に様々な試験を繰り返し実施しており、品質の向上に努めております。水圧曲げ試験はその一つで、ベンカンが販売する各製品において実施し性能の確認を行っております。EGジョイントについても実施している試験となります。水圧ポンプで2.5MPaに加圧した後、アムスラー型万能試験機を用いて中央部に荷重を加え、漏れ時の曲げ角度と最大曲げ荷重を測定します。EGジョイントは、水圧曲げ試験において、全てのサイズで拡管式のBKジョイントIIを凌ぐ高い数値を記録しています。30度で停止して漏れはありません。引けをとらない性能を有しております。メカニカルジョイントの品質性能が優れていようとも、施工要領に則った接続ししなければ、その品質性能を発揮することはできません。故に、材料選定を行う際に重要視される一つが、施工管理性能です。「EGジョイント」の構造上の特徴なのが、引き抜け強度を発揮する「エッジ」部分より内側(奥)に、シール材である「ゴムリング」が位置づけられていることです。継手本体に適応パイプを差し込むと、まず、「エッジ」を通過し、引き抜け強度を確保します。その上で、「ゴムリング」を通過することで、流体の止水を確保することになります。よって、仮にパイプが差し込み不足の場合は、パイプが「ゴムリング」に届かないことになり、異常は必ず水圧試験時に発見できることになります。パイプには、差し込み代のラインマークを引いていただきますので、差し込み不足自体起きる可能性が低いことも付け加えさせていただきます。このように「EGジョイント」は、施工上の注意を守っていただいて作業をしていただいた場合、工事完了後に異常が発生することは考えにくく、現場の管理者が安心して採用できる製品です。UR都市機構VA提案VLPVUCAPAGETOPContactステンレス配管に関するご質問・ご相談・ご要望などがありましたらお気軽にお問い合わせください。