公表さている単線図を複線図に書き換えることから始めましょう。100V・200V電源ラインの1次側、ロのランプレセプタクルは施工省略とする。配線の接続箇所にジョイントボックスを使用。「イのスイッチ」により「イの蛍光灯」、「ロのスイッチ」により「ロのランプレセプタクル」が点灯。No,5複線図の描き方の基本は【1】接地側電線(白、マイナス)は、コンセントにつなぐ。【2】非接地側(黒、プラス)はスイッチ、コンセントにつなぐ。【3】スイッチに対応する器具につなぐ。描く順番は毎回同じ方が覚えやすく、本番でもスラスラ描くことができますので、必ず同じにしましょう。端子台が支給されることが予想されますので5接点の端子台を描きます。100V電源は接地側「N」を上に書いたほうがわかりやすいです。「コンセント」、「接地極付きコンセント20A250V」、「ランプレセプタクル」、「蛍光灯」(施工省略)をそれぞれ単線図と同じ位置に描きます。No,5100V電源の接地側「N」を「イの蛍光灯」(施工省略)、「ロのランプセレクタプル」、「コンセント」につなげます。電線の接続点を黒四角(■)で描きます。No,5電源の非接地側「L」を露出型コンセントとスイッチにつなげます。はイのスイッチにつなぎ、ロのスイッチへは渡り配線でつなぎます。同様にロのスイッチからコンセントにつなぎます。No,5「イのスイッチ」と「イの蛍光灯」、「ロのスイッチ」と「ロのランプセレクタプル」をつなぎます。No,5200V電源ラインと接地線を接地極付きコンセント20A250Vにつなげます。No,5配線を接続する箇所にジョイントボックスを描きます。ジョイントボックスはこのタイミングで描くことをオススメします。先に描いてしまうと複線図が窮屈になってしまうことがありますので注意が必要です。残りの電線接続箇所にには黒丸(●)を描きます。この候補問題ではリングスリーブによる接続とさせていただきます。候補問題にはすべての電線のサイズ(太さ)は書かれていませんが、技能試験では指定がありますのでリングスリーブを選定し圧着のマークを記入しましょう。(○)、(小)、(中)誤圧着の防止と時間の短縮に役立ちます。No,5配線の色を記入します。接地側「N」は白の線なのでW(ホワイト)を線の横に描き加えます。非接地側「L」は黒の線なのでB(ブラック)を線の横に描き加えます。この候補問題では200V電源に黒線と赤線、接地線に緑線が使用されると予想ができますので、B(黒)、R(赤)、G(緑)と仮定し記入しました。緑の点線内の電線の色は逆でも大丈夫です。被接地側電線「N」(黒線)の電源ラインに接続する電線は必ず黒にしましょう。黒以外の電線を接続すると技能試験は不合格となりますので注意してください。候補問題で指定のある配線のサイズは記入しておきましょう。(VVF2.0-2C、VVF2.0-3C)候補問題の注意書きに「指定のない電線の種類はVVF1.6とする」とあります。施工の時、分かりやすいですので、指定がある配線はすべて記入しましょう。