ついて民泊サービス用の施設に設置する製品は?【DSE-2LV】、【DFL-TW65RLV】を後継機種に交換したい「S端子」付きの感知器は有極性か?遠隔試験機能付きの煙感知器は?閲覧の多いFAQ差動式スポット型感知器はどのくらいの温度上昇で作動しますか?感知器はたばこの煙で作動しますか?光電式スポット型感知器はどのくらいの煙濃度で作動しますか?自動試験と遠隔試験の違いは?感知器の製品寿命が知りたい。50Ω以下」とは?外部配線抵抗とは、受信機が許容できる感知器線間の抵抗値のことです。感知器線間の線路抵抗(終端抵抗を含まない)が必ず50Ω以下となるようにしてください。50Ωを超えると正常に火災監視できなくなる恐れがあります。配線長が長くなると、抵抗値が大きくなりますのでご注意ください。(PA感知器)を接続する場合は、下記の様に使用する中継器が分けられます。接続する感知器に応じて中継器をご使用ください。中継器(火災監視用)【CHW-K8】を使用し、終端設定は終端器【TE-RH】を設置します。親器と子器の区別はあるか?親器と子器の区別はありません。すべて同じ機能を持っています。親器など)を経由せず、それぞれが自立分散的にネットワークを構築する通信方式です。設置には資格は必要ありません。16:23R型システムの互換表が欲しいR型システムについては製品カタログに互換表を掲載しております。弊社HPからダウンロードできます。(火報総合カタログの”資料編/R型システム互換表”をご参照ください。係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認できる試験機能のことです。自動試験機能付き感知器の場合は、定期点検時の感知器試験が免除されます。この場合、PA感知器が発報してもPアドレスが表示されず、従来の感知器と同様に回線の発報となります。Pアドレス33以降のPA感知器を接続する回線には終端抵抗は使用できません。14:03RPUシリーズ(自動試験機能付き)に接続できる感知器について接続可能です。従来からある、一般感知器や発信機もPA感知器(自動試験機能付き感知器)と混在可能です。RPUシリーズ(自動試験機能付き)」カタログを御覧下さい。接続に関しては2頁目のシステム構成例で確認できます。カタログは下記アドレスより参照できます。(MAIシリーズ)のグループ登録は15台までです。15台を超える台数を別のグループとして登録しても、別々のグループ同士を連動させることはできません。その為、15台を超える場合は受信機を設置する必要があり、MAIシリーズはご使用いただけません。あるか?ご要望にお答えすることができず申し訳ございません。