エネプラ.com当サイトを快適にご利用いただくには、ブラウザでJavaScriptを有効にしてください。間接照明では変わったランプが使われていることがあります。それがキセノンランプと呼ばれるものです。間接照明でも特に狭い場所や曲線になっている場所などに使われています。キセノンランプ本体にはマウントレールの上に取り付けられ、しかもレール自体が柔軟に折り曲げられるようになっているので曲線の場所でも自由に設置することができることから間接照明ではよく使われています。右:キセノンランプ一個あたりの消費電力は3W~5Wでランプの間隔は75mm~100mmなので光にむらができないので綺麗な間接照明をつくることができます。このキセノンランプもLED化することができます。キセノンの機器構成は100V電源から24V巻線トランスで変圧されている構成になっています。このトランスは比較的大きいのでほぼ間違いなく天井裏に設置されています。点検口があれば確認できるかもしれません。・24V巻線トランス基本的にはこのトランスをそのまま利用してキセノンLEDにすることが可能です。電気工事が不要なのでLED化することで大きな省エネにつながるのでキセノンを見かけたら是非LED化を検討して見てください。床下にあるキセノンランプが約35個あります。巻線トランスは点検口から確認ができ天井裏にありました。ここをLED化するのは簡単です。TOKIコーポレーション製のアドバンテージLEDを使えば簡単にLEDに交換できました。❖現状のキセノンランプの確認方法キセノンランプが3Wのものか5Wものものかをひとつだけ取り外し確認してください。品番はXB-3FまたはXB-5Fのどちらかだと思います。3Fなら3W、5Fなら5Wとなります。品番は下記のように記されています。次にランプの個数を把握しなければいけないのですが、品番から75mmピッチのものなのか100mmピッチのものなのかを確認してください。ランプが設置されている場所の寸法からランプのおおよその個数を割り出します。X5はXB-5Fの略で5Wの意味。X3はXB-3Fの略で3Wの意味。このように今のキセノンランプの仕様を確認して頂ければ消費電力の計算ができます。上記の場合は3W×35個で105Wの消費電力がかかっています。キセノンLEDにすると0.72W×35個=25.2Wになるので約76%もの省エネになります。◆TOKIコーポレーションのアドバンテージLEDのスペック定格電圧:24V消費電力:0.72W少し変わったランプですが省エネ効果も高く電気工事もいらないので是非LED化をしてみて下さい。蛍光灯器具と蛍光灯の生産終了について。