公表さている単線図を複線図に書き換えることから始めましょう。電源ラインはVVF2.0-2Cを使用。確認表示灯は常時点灯とする。配線の接続箇所にジョイントボックスを使用。「イのスイッチ」により「イのランプレセプタクル」が点灯。No,2複線図の描き方の基本は【1】接地側電線(白、N)は、コンセントにつなぐ。【2】非接地側(黒、L)はスイッチ、コンセントにつなぐ。【3】スイッチに対応する器具につなぐ。描く順番は毎回同じ方が覚えやすく、本番でもスラスラ描くことができますので、必ず同じにしましょう。No,2イの「ランプレセプタクル」、「イのスイッチ」、「確認表示灯(パイロットランプ)」、「2口コンセント」、「コンセント」を単線図と同じ位置に描きます。電源は接地側「N」を上に書いたほうが、配線がスッキリしてわかりやすいです。No,2電源の接地側「N」を「2口コンセント」、「イのランプレセプタクル」、「他の負荷」、「パイロットランプ」につなげます。パイロットランプは常時点灯なのでコンセントと同様に常に電源を供給する必要があります。2口コンセントからコンセントにもつなぎます。電線の接続点を黒丸(●)、黒四角(■)で描きます。この候補問題では左側のジョイントボックス内の電線接続をリングスリーブによる接続、右側のジョイントボックス内の電線接続を差込コネクタと想定します。接地側電線「N」は白線なのでホワイトのWを記入します。No,2電源の非接地側「L」を「2口コンセント」、「他の負荷」、「パイロットランプ」につなげます。「イのスイッチ」は「パイロットランプ」からの渡り配線でつなぎます。2口コンセントからコンセントにもつなぎます。非接地側「L」は黒の線なのでB(ブラック)を線の横に描き加えます。No,2「イのスイッチ」から「イのランプレセプタクル」につなぎます。No,2配線を接続する箇所にジョイントボックスを描きます。ジョイントボックスはこのタイミングで描くことをオススメします。先に描いてしまうと複線図が窮屈になってしまうことがありますので注意が必要です。No,2リングスリーブには黒丸(●)、差込コネクタには黒四角(■)を描きます。候補問題ではリングスリーブや差込コネクタの指定がありませんが技能試験では指定がありますので確実に描きましょう。この候補問題では左側のジョイントボックスの接続をリングスリーブの黒丸(●)、右側のジョイントボックスの接続を黒四角(◼)とします。候補問題ではすべての電線のサイズ(太さ)が書かれていませんが、技能試験では指定がありますのでリングスリーブを選定し圧着のマークを記入しましょう。(○)、(小)、(中)誤圧着の防止と時間の短縮に役立ちます。No,2残りの配線の色を記入します。この候補問題では3線のケーブルが使用されると予想ができますので、B(黒)、W(白)、R(赤)と仮定し記入しました。非接地側電線「L」(黒線)の電源ラインに接続する電線は必ず黒にしましょう。黒以外の電線を接続すると技能試験は不合格となりますので注意してください。候補問題で指定のある配線のサイズは記入しておきましょう。(VVF2.0-2C)候補問題の注意書きに「指定のない電線の種類はVVF1.6とする」とあります。施工の時、分かりやすいですので、指定がある配線はすべて記入しましょう。