描き方の基本ルール1接地側電線(白)は電灯、コンセントにつなぐ。※絶対にスイッチにつないではいけません。2非接地側(黒)はスイッチ、コンセントにつなぐ。※絶対に電灯につないではいけません。3最後に電灯とスイッチをつなぐ。複線図の描き方の基本は複線図が複雑になっても全く同じです。技能試験複線図を描くにはまず単線図を理解しましょう。下の単線図は電源ラインからコンセントに接続されており、スイッチが入ればランプが付く回路となってます。最初に器具やジョイントボックスを配置します。1ジョイントボックスの配置中央に大きめに描きます。電源は接地側が○、非接地側が●です。接地側電線(白)はランプ、コンセントにつなぐ。1接地側の○からコンセントつなぐ2ランプからジョイントボックス内の接地線につなぐ3交差する箇所に黒丸つける。(配線をジョイントする)※絶対にスイッチにつないではいけません。非接地側(黒)はスイッチ、コンセントにつなぐ。1非接地線●をコンセントにつなぐ2スイッチからジョイントボックス内の非接地線につなぐ3交差する箇所に黒丸つける。(配線をジョイントする)※絶対に電灯につないではいけません。最後にランプとスイッチをつなぐ。1ランプとスイッチをつなぐ2ランプからジョイントボックス内を通しスイッチにつなぐ3交差する箇所に黒丸つける。(配線をジョイントする)完成です。