感知器及び発信機に係わる技術上の規格を定める省令」により、感度が定められております。それぞれ、階段上昇試験(いきなり高い温度にさらす試験)と直線上昇試験(温度を直線的に上昇させる試験)があります。差動式スポット型感知器は、1種、及び2種に分かれており、1種の方が感度が鋭いものとなっています。2種は一般的に使用されるものであり、主に共同住宅に使用される遠隔試験機能付きの差動式スポット型感知器([DSI型]、[DSF型]など)も2種感度になっております。15°C/minの割合で、直線的に上昇する水平気流を加えたとき、4分30秒以内に作動すること。3°C/minの割合で、直線的に上昇する水平気流を加えたとき、15分以内に作動しないこと。10°C/minの割合で、直線的に上昇する水平気流を加えたとき、4分30秒以内に作動すること。2°C/minの割合で、直線的に上昇する水平気流を加えたとき、15分以内に作動しないこと。関連するFAQ「公称作動温度」とは感知器が作動する温度ですか?光電式スポット型感知器はどのくらいの煙濃度で作動しますか?感知器はたばこの煙で作動しますか?冬場の寒い時期にエアコンをつけると感知器が誤作動します。夏場の暑い時期に「感知器故障」の障害が発生します。