1-2TEL.075-951-6594FAX.075-954-3390除鉄・除マンガンろ過装置は、井戸水の濁度、菌類、鉄、マンガンなど有害であるものを除去し、より清水に近く、衛生的に供給します。ろ過材においても自社製のサンゼオライトを使用することにより、安価かつ高性能を発揮します。長年の経験、技術、実績により、様々な井戸水に対応し、それぞれの井戸水に適応したろ過装置を計算、設計を行います。100AS-FM-L型(手動式)とS-FM-A型(自動エアーバタ弁式)、S-FM-M型(自動電動弁式)があります。(1)原水のPH値は除鉄の時は6.7以上とし、除マンガンの時は7.4以上が望ましい。(2)遊離残留塩素は処理水で0.4ppmを保持して下さい。除鉄の場合は最高0.7ppm程度に止める方が良いが、除マンガンの場合で除去が悪い様なときは0.8〜1.0ppmにすると、除去率は良くなります。(3)鉄・マンガンの両方を処理する場合は原則として2塔式で処理して下さい。(4)1塔式で除鉄・除マンガンを処理する場合には、PH値を適正にすると共に、ろ過材層及びろ過速度に十分余裕を持つ様にする必要があります。(5)処理水にて逆洗を行うことが原則で、処理水槽を設置して下さい。処理水にて逆洗を行うことで、ろ過材の寿命延長も望めます。