Blog電気管理技術者と開業をめざす人のために記事検索Entries7月の発電実績(H26)今年の梅雨明けは7月21日で平年と同じです。前半は梅雨空で太陽光発電量もふるわなかったですが、梅雨明け後は好天が続き、特に終盤は発電量も多く、発電量も昨年並みとなりました。ちなみに、梅雨明け実績はH23:7/8、H24:7/23、H25:7/7、H26:7/21ということですが、なぜかこの4年間7月の発電量はほぼ同じです。今日も昨日に引き続き学校関係の年次点検です。午後は仲間の会員が受託する事業場の応援でした。ここも50kW以下の太陽好設備がありキュービクルにOVGRが設置されています。自動式のDGR試験器でOVGRの試験を実施しました。(参考画像)電流要素を短絡し、電圧設定値を適当に入力し自動にて動作電圧試験を実施。自動で測定できました。時間測定も同様に自動で測定できました。今日の午後も学校関係の年次点検でした。こちらも50kW以下の太陽光発電所があり、キュービクル高圧母線にOVGRが設置されています。OVGRの試験は高圧の母線にVo試験電圧を印加して実施しました。試験器はS電機の位相試験器にて実施しました。今回は1次側の高圧母線を短絡しVoを印加しましたが、位相試験器の電圧計では細かい値が読み取れません。そこで今日は先日このブログで紹介した電圧アダプタを使用しました。昨日から、学校関係の年次点検がスタートです。学校関係は冬休みは寒い時期ですし、春休みは学校が忙しく、年次点検は夏休みに集中です。今日も午前、午後と1箇所ずつ実施しました。点検無事完了し、受電前の確認です。よし!高圧回路の一括メガーで問題のないことを確認。今日は湿度も低く、>4000MΩとベストです。0完熟トマト梅雨も明け真夏の到来です。毎朝、完熟トマトを収穫しています。新鮮なトマトをスライスしていただきます。今日はこちらも猛暑日です。午後は35°C越えです。年次点検は先輩管理技術者の応援を頂いて、問題なく無事予定どおり終了でした。発送は多いかどうか分りませんが結構あります。郵便物の重さを間違えて発送・・・てなことがあると郵送物が戻ってきたり、遅発送の元です。一応はかりで計って切手を貼ります。重要な任務はいうまでもなく電気設備の事故防止です。そのために、月次点検や年次点検などを行ない、不具合箇所を早期発見し、対策を行なうことにより事故の未然防止を図る。お客様の貴重な人命、資産、生産などを守ってゆく。あたりまえのことですが、これがベースです。我々の所管する電気設備は、高圧設備はもちろん低圧設備、コンセントに繋がれた機器まで広範囲です。今日の月次点検で伺った事業場です。見た目は変哲もない割合新しいカバーナイフスイッチです。負荷電流も定格の半分ほどで、特に問題なさそうな設備ですが・・・・・サーモグラフィーで熱画像を見てみると驚きました。1相の接触部付近の温度が110°C以上もあります。解析ソフトで他の相の温度も調べました。他の相も60~80°Cくらいあります。ナイフスイッチの接触部の接触不良が過熱の原因でしょう。しに通報させています。毎日2回は通報がきます。一昨日の天気の悪かった日には、発電量が少ないので、しょっちゅう注意と復帰の通報がありました。しきい値と遅延時間を大きくして注意、復帰を出にくくしました。今日のような晴天では全く問題ありません。先日ある事業場で監視王Iorより漏電警報の発報がありました。H2の動力変圧器の漏電発生と同時にCH1の動力変圧器、CH4電灯変圧器の電灯変圧器の漏電が同時に発生。ちなみにCH3の動力変圧器は漏電警報は無し。この現象が夜中に数十回発生しました。翌朝CH2の動力変圧器負荷の漏電箇所が判明し修理、復旧した。CH2の漏電通報は問題ないが他の2つの変圧器の漏電同時発生はありえない。