·Tweet▶スマホで見づらい場合は横画面をお試しください。エアコンは動いているのに・・・「冷えない!」「暖まらない!」はガスが不足している場合が多いです。エアコンガスを補充するだけで良いのでしょうか!?ガスが抜けた原因があるはずです。長年使用のエアコンで冷えが悪いのは単にガス不足のためではない場合があります。原因としてエアコンガス(冷媒)の不足が考えられます。購入して間もないのに・・・。室内機も室外機も正常に動いているのに・・・。ガス漏れの多くが不良工事によるものです!新規取付の際、接続フレアー面に傷があったり、異物が付着していたりするとガス漏れを引き起こします。適正なトルクで締め付けないとやはりガス漏れを起こします。▲トルクレンチ上から2分(6.35mm),3分(9.53mm),4分(12.7mm),5分(15.88mm)締め足りなくてもダメですし、締め過ぎもフレア面の損傷によりガス漏れします!フレアナットはトルクレンチを使用して適正トルクで締め付けます。あと良く引越し業者さんで見受けられますが、外した配管のフレア再加工(フレアの作り直し)をしないでそのまま接続した場合もガス漏れのリスクが高くなります。フレア再加工エアコンを取付して、そう期間が経っていない(1~3年以内)場合は購入した店または設置した業者へ直接相談されると良いでしょう。「最近冷えなくなったのでガス漏れでしょうか?」・・・・と。設置業者に対応して貰えれば良いのですが、他の業者へガス補充を依頼した場合でも補充するだけではまた抜けてしまいます!エアコンガス補充は決して安くありません。高い料金を支払ってその時には正常に運転して冷えたとしてもまた同様にガスが抜けてしまっては目も当てられません。配管やり直しまでは必要ありませんが、フレア接続部の点検、および異状があれば手直しが必須です!《実際のガスチャージ風景》Instagram【公式】大和商会よりエアコンガス点検補充のご依頼いただきました。移設して2ヶ月程度らしいですが完璧にガスが抜けていました❗引越業者専属の業者さんらしいです。フレアも作り直さないでそのまま接続したのでしょう。弊社では移設時に必ずフレアを作り直します。5月月16日午前6時17分PDTエアコン冷媒ガス点検補充のご依頼。R32は今回初めて使います。移設のエアコンということでした。画像はありませんがフレア面に細かい傷が多数見られました。フレア面の傷や異物はガス漏れの要因になります。フレアを作り直し、真空引きの後に冷媒ガスを規定量チャージしました。5月月9日午前3時22分PDTルームエアコンガス点検補充のご依頼をいただきました。4kWと2.2kWの2台です。ガスチャージするだけではまた漏れてしまいますので配管接続部のフレアを作り直しました。1台目のフレア面を良く見るとバリを取らずにフレア加工していることが判ります。4月月16日午前7時12分PDT只今、大和商会ではこの接続部の手直しをガス補充の際、無料にて行っています。(業務用エアコンは点検・補充とも有料になります。)◎栃木県内のエアコンガス点検・補充(チャージ)ご用命ははじめにご予約をお願いいたします。各種工事等のお申し込み前にご予約カレンダーをご利用ください。お名前、E-mail、連絡先だけの簡単入力でOKです!※予約完了メールにて[専用申し込みフォーム]をご案内いたします。▼当ページの内容と一部重複しますが下記リンクでエアコンガス補充(チャージ)料金をご確認いただけます。エアコン工事栃木TOPへこのページはお役に立ちましたでしょうか?Tweetこの記事を読んだ人は他に以下の記事も読んでいます。隣接地域では対応できる場合がありますのでご相談ください。現地調査&出張見積り★工事/修理などお申し込みの流れ◎栃木エリア限定のサービスです。印をクリックしてください。2ご希望の時間帯を選択して予約フォームに必要事項をご記入の後[予約確認]ボタンを押して完了です。3自動送信の予約完了メールが届きましたらご依頼内容に即したフォームよりお申し込みください。(有)大和商会.COM【公式】yamatoshoukaiBSアンテナ取付。業務用エアコン壁掛形3馬力。只今ご利用いただけるお得なクーポンがあります。ご案内ページにてご確認ください。Reserved.電話をかける。