清掃ならびに点検をを実施します。高圧機器にほこりや砂塵など長年に亘り付着、堆積し吸湿すると絶縁抵抗が低下します。設備の設置環境や雰囲気によっては、有害物質や油煙などが付着し腐食、汚損することもあります。所内用6.6kV遮断器の取替に伴い耐圧試験を実施しました。ちなみに充電電流はおよそ0.6mAでした。0紅葉真っ盛り長野県の王滝村へ出張です。途中の紅葉はすばらしかったです。0花馬祭り坂下花馬祭りを見物しました。町内の3地区から色紙で作った花串をつけた木曽馬3頭がお囃子と稚児の先導で神社まで町内を行列します。花馬は神社神社に着くと境内を廻り、太鼓の音と共に見物者が馬に駆け寄り、背の花串を取り合います。取った花串は畑に刺しておくと来年は豊作になるといわれています。0漏電監視装置あるお客様のキュービクルにS電機製作所製の漏電監視装置を設置しました。本体は磁石付ですので簡単にキュービクル内のパネルに取り付けできます。Io測定用のZCTは電灯変圧器と動力変圧器のB種接地線にかませました。警報は、予備ケーブルを利用して工場内の分電盤にブザーを取付し漏電時ブザー警報させるように回路を組みました。