先日の続きで、VCBの時間測定を行ないました。今回は接点情報はVCB本体の接点、G-tripの動作接点、自作ショックセンサーの動作接点の3点について測定。電流もリレーのCT電流とVCBのトリップ電流を測定しました。↓タップ5A、500%電流時の記録です。動作接点、3番目(青)が自作ショックセンサーです。電流波形は赤がCT電流・・・試験器の試験電流が安定前です。1VCBの遮断時間9月になって好天が続きます。飛び石連休の今日も午前中2件の年次点検でした。OCR試験器を持ち出したので、帰宅後思いついてVCBの撤去品を使ってVCBの遮断時間の測定をしてみました。VCBと過電流リレーの回路の作成です。↓ちなみに回路図はこのようになっています。↓時間測定のため日置のメモリハイコーダをセットしました。↓ロジックプローブVCBの各相の主接点とOCRの補助接点を取り込みました。1秋の空お彼岸も近くなり、日中はまだまだ暑いですが、朝はしっかり秋めいてひんやりするほどです。