ある時期からは、若い実も辛くなります。普通ではとても食べられません。肉味噌とかにして食べると辛いけど風味があっておいしくご飯がすすみます。0さつまいも秋といえばさつま芋。地球温暖化のせいか今年は結構豊作です。蒸かしますか、大学芋、芋の天ぷらにしますか、どれもおいしいです。どちらかというとさつまいもを原料とする飲み物の方が好きですね。過電流継電器は、受電設備の短絡事故や過負荷に対する保護継電器として重要な働きをします。年次点検では過電流継電器の動作試験を行い、機能に問題のないことを確認します。試験は遮断器との連動試験で行います。試験項目については事業所の保安規程の細目に則って実施します。試験の結線は次の通り。整定タップ、レバーを確認しておく。取り纏めた民間規格です。改正に伴い、保安管理業務の外部委託制度が規制緩和され、保安管理受託者の範囲拡大と新規参入により、保安管理の質の維持、向上が課題となったので保安管理業務が適正になされるよう平成19年3月にこの規格が制定された。0漏れ電流測定による絶縁管理(2)ある工場の月次点検における動力変圧器(200kVA)の漏れ電流測定データーです。4月203mA→5月240mA→6月337mA→7月405mA(400mAレンジののクランプメータでは測定不可能となってしまいました)→8月498mA→9月512mA→10月563mA半年で360mAも増加しました。当初は、新しい工作機械が稼働したのかなと軽い気持ちで様子ながめでいたが増加の一方。工場長に確認してみましたが最近とくに新しい機械の導入はないとのこと。庭にほととぎすの花が咲いていた。前から咲いていたと思うが気づかなかった。0巻雲(けんうん)天高く馬肥ゆる秋今日はすばらしい晴天でした。真っ青な空に刷毛でひいたような白い雲。このような雲を巻雲というらしい。高い空にできるようでやはり秋の空は高い。0高圧コンデンサー取替ある事業所で高圧コンデンサが取替えられました。経年42年で更新推奨期間の時期の倍以上使用しました。357号のアンケートでは設備更新までの使用年数平均で24年、30年以上と回答した件数が30%とのこと。両方とも同じ容量なのに大きさは10倍くらいあります。最近よく物を置き忘れることがある。ある現場で点検終了後次の現場に移ったらクランプメーターがなかった。停電作業などではチェックを細かく忘れ物はないか確認するが、問題は月次点検などで右手に持った計測器をちょっと脇に置き次の動作をしたらそのまま置き忘れる。なんてことがままあります。そこで工具袋と計測器類にヒモを付けることとしました。これならヒモを外さない限り置き忘れることはありませんから。低圧回路の絶縁診断は、通常メガーにより測定・良否判定するが、月次点検では変圧器のB種接地線の漏れ電流をクランプリークメーターにより漏れ電流を測定し、漏れ電流値により絶縁状態の管理を行う。クランプリークメーターによる漏れ電流の測定但し、B種接地線には絶縁不良による漏れ電流のほか、回路の対地間の静電容量による漏れ電流が含まれている。