本日は午前中後半に勝浦町のお宅へエアコン工事に伺いました。お電話で現場の状態お聞きしてたから、本日はうちの家内(奥さん)を助手に2人で現場インです。築10年を経過しており、2階お部屋の中央部に室内機が付いてました。建築段階で先行配管(壁の中に配管部材がある)されていまして・・・ガス管も経年劣化がみられますが、接続部を慎重にフレア再加工して接続です。現状のまま、慎重に、ただただ、慎重に、完璧に!!室外機への接続も完了!真空ポンプにて真空引き作業です。ポンプを停止後、機密テスト(真空の状態確認、ガス漏れしないか!?の確認です)です。※先行配管の場合、壁内でのガス管の状態が把握できません。リーク(裂け等)があったり、穴があいてたりしてると、ガス漏れを起こします。改善しない限り、何度ガスチャージしても無意味です。水漏れがないか、お水をペットボトルにいただいて、室内機のドレンテストです。ドレンテストもOK!リモコンの運転スイッチをON!後片付けをして、作業完了!!あ~お腹すいた(-_-;)うちの家族全員大好きな”十三八”さんのラーメン。十三八さんの”鳥坂(とっさか)ラーメン”は最高に旨いです(^^♪オリジナルのスープなので、”徳島ラーメン”に飽きてる方!一度食べてみてください!”やみつき”になること、間違いなしですよ。Dinozoom.com.%d人のブロガーが「いいね」をつけました。