エアコンの実力を測定してみた。社長のブログ(83)スタッフブログ(24)最新のスタッフブログ一部屋断熱改修の効果エアコンの実力を測定してみた。(温熱環境)エアコンの実力を測定してみた。方々で、わたしもオーナー特権で講義に参加させていただいた。ケストレルという環境測定装置を使い、換気量・エアコンの能力などを測定・計算する実技が設けられた。森さんの作ったケストレルのお供というエクセルベースの計算シートが卓越している。現場で即時に風量やエアコン能力を計算できる、まさしく”巧遅は拙速に如かず”なんてすごい発想なんだろう。いうわけで、復習も兼ねて弊社事務所のエアコン能力を測定してみました。2.8kwでその時の消費電力は905wと記載してある。即時に全部の熱量3.009kwなる。加湿機能は無いエアコンなので、顕熱のみを熱量とすると2.25Kwを採用します。ちなみにこのときのエアコンの消費電力は968w2.25➗968=COP2.32てことになる。定格COP3.0より悪いことになるり誤差があるじゃないか!と思われるかもしれませんがこんなもんでしょう、また年間エネルギー消費効率APFは5.7とありますが、だいたいどんなエアコンを図っても、カタログ数値の半分くらいがCOPの値になるようです。巧遅は拙速に如かず、ということで大満足な結果です。エネルギー量と比率、除加湿量、それとパッシブ換気のときの排気高さ面積による自然流量計算など盛沢山。実績増やしてゆきます、もっともっといい家造るために。こちらの記事も合せてご覧ください。床下吹きだしエアコン用電力モニター用の測定BOX製作してみました。猛暑の中、無冷房Q1住宅の温度はどうなる?その3アッピー君とマユミちゃんの新居はココ!!熊谷市ST邸気密測定を行いました。佐藤工務店のZEH住宅100%への取り組みについて。日本事務所を開設いたしました。佐藤工務店のZEH住宅100%への取り組みについて。充電ケーブルの性能を測定してみた。「いい家」を追求し、デザイン・機能・性能、を専門家としてアドバイスいたします。