Blog電気管理技術者と開業をめざす人のために記事検索Entriesアナログ・ディスク入力ボード注文していたアナログ・ディスク入力ボードが届きました。レコード再生用のイコライザーです。某Accu社製ですが在庫を持たないメーカーなので注文から1か月以上待ちました。セッティングは簡単です。アンプのオプションのスロットに装着するだけです。知人から貸与?されているレコードプレーヤー-に接続し、さっそくレコードを聞いてみました。視聴した音源はこちらです。今日は快晴、ちょっと気温が上がり暑いくらいでした。おかげさまで計画していた年次点検は、予定どおり無事完了しました。今回から所属する協会の点検要領に基づき、点検完了後の受電前高圧一括メガー測定に加え、停電後の作業開始前の高圧一括メガー測定も行うこととしました。写真は、点検完了後の受電前の高圧一括メガー測定の様子です。使用したのは5000Vメガーです。4月に受託した事業場の年次点検を実施します。現場は先日の月次点検で半日かけて調査しました。前任者からの運用資料もいただいています。先日来、それらの資料をもとに点検資料を作成しています。↓今日、泥縄で作成した手順書。年次点検で、お手伝いの方もお願いしてあるので、簡単な手順書を作成し、点検作業の分担と手順をシミュレーションしました。この歳になると頭の中だけでは信用できません。今日は今年度最初の年次点検を行いました。数日前からの天気予報では、午前中まで雨予想でした。今日の停電は施設の営業前の7時からです。4mm/hくらいの結構強い雨でした。延期も考えましたが、諸般の事情で決行しました。前にいつ使ったか記憶がないほどの久しぶりの「電柱カッパ」を使用しました。点検が完了した頃には予報どおり、雨も小降りになりしばらくすると陽がさしてきました。今月の月次点検ではB種接地線の漏れ電流はIorを測定しています。今日の月次点検の様子↓電流値は毎月の月次点検では、作業の効率と安全性からクランプメーターでIoのみを測定していますが、4月と10月はIorも測定しています。今月のデーター各変圧器の傾向を把握すれば毎月測定しなくても、定期的には年2回ほどの測定で十分と思います。↓使用しているIorリークハイテスターです。今日伺った事業場に近い木曽川の水力発電所です。桃の花がきれいに咲いていたので立ち寄ってみました。大正11年(1922)に当時の大同電力の社長福沢桃介により竣工しました。建設当時の認可出力が10000kWとのことですが、当時の電力事情からみれば現在なら100万kWの原子力発電所に匹敵するくらいの電力貢献度があったでしょうね。発電所の放水路に植えられた三色桃がきれいです。今日伺った事業場は4月から新規受託した事業場です。最近負荷が増えてきてデマンド電力が500kW近くなっています。事業場での電力の使用状況を把握するためパワーメーターを設置しました。こちらはオープンの電気室です。私は、ある程度以上に規模のお客様には、こちらのパワーメーターを設置しています。簡単に設置でき、電力や電圧、電流、力率などのデーターがSDカードに保存されるので分析が容易です。0????なんだこりゃ?今日、月次点検に伺った石屋さんです。先月なかった変なものが展示してありました。アップで見るとなんでしょうか?便器にしては穴がないし?スリッパ?そもそも石?石屋のご主人に聞いてみるとどうも陶製だそうです。瀬戸物屋さんから不要なものをいただいたそうです。正体についてはお聞きになっていなかったようで、「よくわからん」とのことで一応スリッパをイメージしてディスプレイしたとのことでした。今日月次点検に伺った事業場です。大きな枝垂れ桜が満開でした。近づいてみると・・・・今日の月次点検では、床暖用の高圧深夜電力受電LBSを開放しました。ここへきてちょっと気温が下がって寒くなってきましたが、明日検針日なので本日停止です。スラブヒーターなのでまだ数日は蓄熱されていますが、エアコンを併用して温度調節をしていただくようお願いしました。今年も我が家の土手の三色桃が満開になりました。今朝の恵那山は霞も少なく、すっきり見えました。雪はほとんど消えています。三色桃の満開は過去ブログから推測すると例年より大分早かったようです。青空に映えた桃の花は本当にきれいです。数日後には散ってしまうのでもったいない気がします。