絵画販売アートネットショップ定期的に絵画の展示即売会をおこなっています。お知らせ一覧よりご確認ください。絵画販売アートネットショップ定期的に絵画の展示即売会をおこなっています。お知らせ一覧よりご確認ください。タンク基地の油送管路やガス配管などで既設配管の延長、枝管の設置などのため、既設管にフランジなどを溶接する際、管内を閉塞し、残留油や引火性ガスの流出を制御し、溶接作業の花火による引火爆発の危険から守ります。口径50mm用以上のものは、不燃性ガスが封入できるようになっています。工事前プラグご使用前にゴムリングのひび割れ、キズ等の有無を確認ください。欠陥部撤去ご使用管の入口より50~60cm程度管内面を清掃ください。G型プラグセット・フランジ溶接N2ガス封入、排出口に管を接続してください。ベーパーガス排出口にも管を接続し、安全な場所で排出ください。(直射日光などの気温変化により残留ベーパーの圧力上昇が予想されますので、誘導管を接続して内部圧力を逃がしてください。)ご使用管の入口より20cm以上離し1段目のゴムリングがくるよう配置し、センターナットを締込みゴムリングを拡径してください。ガス検知器にてゴムリング部、ベーパーガス排出口を漏洩検査ください。N2ガスを封入口より封入してください。復旧工事完了C型断面を持つゴムリングを傾斜角を持つ2枚の平板ではさみ、締め込むことによりゴムリングを有効的に拡径する構造です。