·Tweet▶スマホでは横画面でご覧いただくことを推奨いたします。栃木のエアコン取付・取り外し・移設工事ご依頼は大和商会へ!栃木のエアコン工事ご依頼承ります。★スマホからタップでかけられます!このたび天井埋込カセット形ハウジングエアコンの入替工事を承りました。設置されているエアコンも天井内部の様子まではうかがい知れませんがいざ取り外す段階で手抜き工事が見えてきました。写真を見ると一目瞭然。ドレン(排水)ホースが家庭用ルームエアコンのそれ。断熱も巻かれていません。ドレンアップ無しで天井内を横引き約3m。天井野縁(のぶち)の釣木(つりき)にビニールテープで止めてありました。釣木間でドレンホースがたるんでしまい排水がスムーズに流れないのはご想像の通りです。断熱が巻かれていなければ、冷房時にこのドレンホースが結露し、水が天井に滴り落ちるのは目に見えています。実際、お客さまも天井に水が漏れていたとおっしゃっていました。通常は必要に応じてドレンアップし、保温を巻いた塩ビ管をたるまない様固定、勾配を見ながら配管するのが正しい施工方法です。スマホでは横画面でご覧いただくことを推奨いたします。栃木のエアコン取付・取り外し・移設工事ご依頼は大和商会へ!栃木のエアコン工事ご依頼承ります。栃木このページはお役に立ちましたでしょうか?Tweetこの記事を読んだ人は他に以下の記事も読んでいます。隣接地域では対応できる場合がありますのでご相談ください。現地調査&出張見積り★工事/修理などお申し込みの流れ◎栃木エリア限定のサービスです。印をクリックしてください。2ご希望の時間帯を選択して予約フォームに必要事項をご記入の後[予約確認]ボタンを押して完了です。3自動送信の予約完了メールが届きましたらご依頼内容に即したフォームよりお申し込みください。(有)大和商会.COM【公式】yamatoshoukaiBSアンテナ取付。業務用エアコン壁掛形3馬力。只今ご利用いただけるお得なクーポンがあります。ご案内ページにてご確認ください。Reserved.電話をかける。