あおりでたびたび改正されている。内規、通達まで完全収録。新設のお客様で、漏電監視装置を取付し警報試験を行なったが、事務室の警報装置が動作しない。警報盤を見ると警報ユニットの電源がきていない。新品の装置だから故障は考えられない、よくよく調べると端子台で電源端子が浮いていた。盤内にLANケーブルが束になっている奥の端子台で、端子が締付けしにくい。端子がY型だったので作業者は締付けたつもりで、端子が抜けたことを気づかなかったのだろう。耐圧トランスの校正試験を行なった。社外で校正された耐圧トランスを標準として、被試験トランスの二次電圧を測定した。回路としては、被試験トランスの二次側と標準トランスの二次側を接続し、被試験トランスの一次に電圧を印加させ標準トランスの一次側の電圧を測定した。↑右側のトランスが標準トランス。左の電圧計が被試験トランスの入力電圧。事業者は絶縁用防保護具等については6ヶ月以内ごとに1回、定期的にその絶縁性能について自主検査をしなければならないとされている。VCB耐圧試験11kVVCBの耐圧試験を実施した。試験電圧は、11,000V×1.15/1.1×1.25=14,375V。今回はスライダックと15kV試験変圧器により試験を行なった。/>変圧器とVCBの間に碍子を立て印加線を支持させた。スライダックと計測器類。自動車のDC12Vを計測器やパソコンなどの電源として使用する時、D-Aインバータを利用するが、その出力波形を調べてみた。昨年から点検月報をパソコン化したが、当初準備した月報はH20年の途中から12月までの1年分。今月からの月報は無い。正月明けから点検が始まるので、早々に準備しなければならないが・・・。H20年分をコピーし21年分として使用するが、12月のデーターが1月の前月データーに入るよう計算式を変えたり、エクセルの日数計算のために西暦を修正したりしないと使い物にならない。