ドレンクリーナーツイート今回の案件で思ったんですが奈良市って広くないですか?いや、奈良市針町からの排水トラブルで呼ばれたんですが山川設備が東大阪市にあるんで奈良市なんて生駒山を超えたらすぐのイメージやったんですが...依頼内容は「洗い場下の排水溝へ繋がるホースから水溢れ、またホースも外れやすくなっている」って事です。現象としては排水管のつまりで間違いないんですが...グリストラップを見るとグリストラップからも詰まってるんですよね〜とりあえず各排水を調査して行きます。このビニールテープぐるぐる巻きってホンマ作業の邪魔やわぁ〜(苦笑)この排水蛇腹ホースもビニールテープぐるぐる巻きなんですけど...防臭キャップなんか安いんだから防臭キャップにしましょうよ。外れやすい排水蛇腹ホースは食洗機下の排水蛇腹ホースで何故かここはビニールテープぐるぐる巻きになってません。聞けば何度かビニールテープでぐるぐる巻きにしたそうなんですが外れるそうです。一応、通水テストをして排水管のつまりは確定しました。ドレンクリーナーを使っての通管作業を選択したんですが後から思えば高圧洗浄機やったなぁ〜完全に判断ミスです(苦笑)この時点では楽勝やと思ってました。通水テストをしながらドレンクリーナーを使ってワイヤーを通して行きます。この辺は8mmのワイヤーでの作業です。排水管のつまりによる水道トラブルは見えない箇所だけに予算をケチられる事が多いんですけど、あっちもこっちもって場合は問答無用で高圧洗浄機ですな(笑)どのタイミングでも良かったんですが何故か最後まで高圧洗浄機に移行せずドレンクリーナーを使って排水管の中のつまりの原因を除去してました(苦笑)食洗機下の排水管の通管が終わり通水テストをして排水蛇腹ホースを設置しました。何度か食洗機を回したんですが溢れなかったんで大丈夫です。排水溝からも同じ様に通管作業をして行きます。ここら辺では8mmではキツいんで途中で10mmにワイヤーを交換してます。グリストラップまでの流れは良くなりました。問題はここからでした。グリストラップのカゴを引き上げてゴミを捨て状況を見ます。水位は下がるんやけど...排水マスからグリストラップまでの間がどうやら詰まってるみたいです。この間の距離が近いんでそのまんまドレンクリーナーを使っての通管作業続けます。グリストラップからドレンクリーナーを使ってワイヤーを通して排水経路を確認します。次は排水マス側からドレンクリーナーを使ってワイヤーを通して行きます。グリストラップ側からの作業でも全然状況が良くならない(苦笑)やっぱ高圧洗浄機やったなぁ〜とりあえずここまでは出来ましたが後は洗管作業の見積りを出してお客様に判断してもらいます。物である以上、経年劣化でトイレは必ず壊れます。【厨房カウンター下の水漏れ】って依頼が舞い込んできました。山川設備では色んな道具を駆使して迅速・確実・丁寧をモットーに詰まり除去をします。山川設備Twitterツイートブログをメールで購読メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。