今日は久しぶりに快晴。パネルの点検を実施した。パネルは工場の屋根に設置されている。総出力はおよそ100kW。外観点検はパネルの枚数が多いので大変。配線やら、架台やらざっと見て、特に異常なし。↑パネル表面の汚損状況の点検。パネル下部がうっすら白くなっています。↓拡大すると一年間の汚れは、指で強くこすって落ちる程度の汚れです。今年の研修会は、消防署にお願いして救急救命の講習会を行ないました。例年は工場や施設の見学会などを行なってましたが、見学先も限られマンネリ化してしまうので今回は、このような研修会が計画されました。一人一体の教材を用意して貰い、心臓マッサージ、人工呼吸、AEDの取扱など講習していただきました。研修年次点検があり参加しました。混合、十数人で会員が専任する事業所で行ないました。私は第1柱PASのDGR試験を担当しました。今日は所属する協会の研修年次点検を挟んで、午前と午後にかけ来月取替予定の構内第1柱用AOGの耐圧試験他を行ないました。↓AOG用GRの受入試験各試験ポイントにて合格↓このポイントも確認ダイヤル下限での動作値0.2A、ダイヤル上限位置での動作値0.6A。この継電器では、0.2A又は0.6Aを超えた位置でも問題なさそうです。0デジタルメガーのオプション先日紹介したデジタルメガーのオプションです。↓ブレーカーピン付属のプローブのピンもキャップを外せば35mmあるので、小形のブレーカーなら問題なく使用できます。大きなブレーカーになると端子まで届かないので、オプションのブレーカーピンを使います。ブレーカーピンをプローブの先に差し込むだけでOKです。今日は昨日までと打って変わって雨が降ったりやんだりの寒い日でしたが、仲間の管理技術者の応援で年次点検の一日でした。受電キュービクルは屋内でしたので、ほとんど雨の影響なく点検作業はできました。点検では先日入手したH電機のデジタルメガーを初めて使ってみました。↑低圧の電灯分電盤の絶縁抵抗測定プローブの先のLEDを点灯してみました。{/ひらめき/}↓メガーのディスプレイ125Vレンジで測定。しく直流耐圧試験器を導入したので確認試験をおこなった。↑高圧電圧計で出力電圧確認。メーター入力抵抗の1000MΩに対応する電流が流れる。↑500MΩのダミー抵抗に25kV印加。最大定格36kV、200μA。出力は10mV/μA。今日は0~10μAをステップ状に変化させメモリハイコーダーにて記録させました。0胡麻の収穫ここ2、3日、一気に冬の気配で向いの山もうっすら雪化粧です。{/雪/}先日来、天気のいいときに、収穫した胡麻の莢を天日干ししています。莢が乾燥して、はじけ胡麻の実が飛び出してきます。↓胡麻の実↓細かな胡麻でも集まれば結構な量になります。ゴミがたくさん入っていますので分別が大変です。自給自足は手間がかかります。終えて帰宅すると、事務所の引込柱の柱上変圧器取替を行なうとのことでしばらく見物?させて貰いました。仮設トランスから配電線に仮ケーブルを接続し、無停電で切り替えます。見えにくいですがトラックの奧に仮設のトランスが置いてあります。↑活線状態で既設変圧器切離し、撤去。雨で中止した事業場から急遽点検可能との連絡があったので実施することとした。↓展示してある手水鉢を見ると・・・・薄氷が張っています。{/大汗/}・・・っということは、今朝は氷点下??気を取り直して年次点検開始一人の作業で、時間制限もないので手順表を確認しながら慎重に実施。