先日実施した非常用発電設備の定期点検です。こちらは始動用の蓄電池設備です。毎回蓄電池の内部抵抗を測定し、蓄電池の劣化を判断しています。↓蓄電池の内部抵抗の推移です。3年間のデーターですが徐々に上がってきています。過去にも紹介しましたが電池工業会の資料によるとこんなカーブがあります。初期値の1.5倍くらいで要注意、2倍くらいで寿命に近づいているということです。今回のデーターでは初期値が不明ですが、注意の領域に近づいています。あと1年くらい様子を見て取替になるのではと思います。この発電機設備は半年ごとにデーターをとっているので傾向が良く分かります。