平板・S瓦対応の棟掃気ガラリ。棟全面に施工可能で、しかも瓦の内側でなく外側に直接排気されるので確実に熱気や湿気を排出できます。これにより、夏場の小屋裏熱気や冷房代の軽減に対策できます。雨の吹き込み3つのブロック層で防ぐので、風速55m/secの暴風雨にも耐える性能と、垂木455mm当たり10m3/hの換気量を確保できます。独自の防水通気機構で鹿児島や宮崎の暴風地域でも安心強力棟(棟金物)を使う事で、地震に耐え台風に負けない強い棟を形成します。防水防雪のメカニズム瓦テッペンの施工説明図をダウンロードする(PDFファイル/4.1MB)換気棟を取付ける位置を測ります。製品1本の長さ1820mm、瓦の割付に注意が必要です。野地板の隙間25~30mm程度開口して施工して施工しておきます。ルーフィングを敷き、瓦桟を施工します。最後の頂部の瓦桟は、水返しプレート後の施工になります。仮止めにしておきます。棟近くまで平板(S)瓦を葺き上げてから強力棟を頂部に取付け、垂木を取付けます。強力棟は、瓦の端頂部から垂木の頂部まで約40mmの高さとします。垂木の両側面に水返しプレートを釘打ちします。プレートの重ねは100mm以上とし、開口部が垂木で塞がないよう下部に合わせます。水返しプレートを折り曲げ、頂部の瓦桟に挟みます。その後、瓦桟を本止めします。湿式の場合は、開口部を塞がないように泥土モルタルを仕上げ、上部にシーラーを貼ります。中央にシーラーが来るように測り、平板瓦へ貼り付けます。換気棟を垂木上部に釘打ちします。シーラーと合わせた換気棟の高さは勾配に合わせます。(15~30mm)冠瓦をのせ、金釵釘又は、パッキン付ビスで取付けます。info@jbeck.co.jp。