動向についてであった。蔵書にあったなと思い家へ帰って書庫で探してみた。今日は所属する管理技術者協会の技術研修会に出席しました。迎え、計画どおり名古屋国際会議場で開催されました。最近の計測器について、会員の石井さんのデマンドコントロールの実施事例など多岐にわたり大変興味深いものでした。先日交換した200kVAの動力変圧器です。二次側の配線がIV100mm2×2条です。200kVA3Φ変圧器の定格電流550A。IV100mm2許容電流298A(at30°C)、40°Cでは243A。ちなみにHIV100mm2なら363A(at30°C)、321A(at40°C)です。結論としてこの変圧器ではIV100mm2×2条では細すぎます。最低でもIVなら150mm2×2、HIVなら100mm2×2が必要です。震災の影響で東京電力では計画停電が実施されており、関電、中電などの60Hz地域からは周波数変換所を通して50Hzの融通を行っている。木曽川にある関西電力の水力発電所には50Hz送電可能な発電所があり、過去の東京の電力不足時にも50Hz送電を行っているが、今回も50Hz送電を行うようだ。全体から見ればわずかな電力だが周波数変換なしで木曽川の水力が東京の電力不足に役立つことはよろこばしい。