今日は、受託する最大容量の事業場の年次点検で大勢の仲間の管理技術者の応援を得て実施しました。週間予報では1週間前から雨予想でした。昨日あたりからちょっと予想がずれて、今朝の予想では曇り、降水確率20%となり、実際には青空が広がり、暑い一日となりました。行いの良さが証明された?ような天気でした?年次点検はおかげさまで、順調に行われましたが、最後に一ヶ所だけ、絶縁不良個所がありました。使用した、停電時の非常用電源切替盤を作成しました。切替盤といっても、切替スイッチと分電盤行きの分岐ブレーカーが付いているだけです。商用と発電機電源が繋がってしまうと事故になってしまうので、入り替えスイッチは必須です。切替スイッチの中がコンモで分電盤行きのブレーカーに接続されます。上の端子が電力会社配電線からの配線、下の端子には単三変圧器からの配線を接続します。った事業場に繋がる電力会社の配電線です。状況↓電線に防護管が施してあるとはいえ、電線が見えないくらい竹や雑木に覆われていました。電力会社の設備なので私どもがとやかく言うことではありませんが、昨年も台風時に配電線の停電事故が発生したこともあり、電力会社に連絡し、伐採していただくようお願いしました。単相100Vを単相三線式に変換する変圧器を入手しました。入力は単相100V、出力は単三で100-100-200Vです。二次側端子電圧を測定してみると↓発電機から単相負荷へ電源供給する場合、ケーブルドラムなどで1台づつのコンセントを差し替える必要がありましたが、この変圧器を使用した場合、単相三線式の分電盤の商用のブレーカーを開いて、出力の3線を接続すれば、発電機や変圧器の容量の範囲であればそのまま使用が可能になります。(下の青色のグラフ)10月の単価は-3.22円/kWhです。意外に下がっています。・・・・10月より消費税が10%となるので8%と比較すると-0.06円ほどマイナスになっています。10月の単価は5~7月の平均燃料単価で算出されています。燃料の調達先が天然ガスが大半とはいえ、その後中東の情勢が怪しくなっているので、これからその辺の影響が出る可能性があります。太陽光発電の電力会社による余剰買取制度が始まってもう10年になるらしい。電力会社のダイレクトメールで知ったが、固定買取後の新しい買取のメニューができたようです。ちなみに申し込みはネットのみです。単価は約8円/kWhですが、申し込みしないと自動的に7円/kWhとなるそうです。現在の単価は48円/kWhなので1/6くらいの大幅ダウンになります。今日は、事業場の年次点検を1件実施しました。合わせて、屋上に設置された小出力発電設備(太陽光)の点検も行いました。週間予報では雨の確率が高かったですが、ほとんど雨にも降られず点検ができたので良かったです。パネルの目視点検を実施しました。我家の菜園の大根が生育してきたので、間引きしながら菜っ葉として食べます。毎年この季節が楽しみです。煮物やおひたし、みそ汁の具、一夜づけもおいしそうです。農薬は一切使用していないので安心して食べられます。0太陽光パネルのガラスのひび割れ今日月次点検に伺った太陽光発電所です。先日、お客様から太陽光パネルのガラスのひび割れがあるとの連絡を受けていたので調査しました。注意して観察しないと異常を見逃してしまいます。近づいてみると細かいヒビが全面に入っています。こちらが正常のパネルの表面です。↓さらに調べると表面に物が当たった小さい痕が1個ありました。小さな傷なので、この傷がガラスのひび割れの原因なのかは分かりません。今日月次点検に伺った事業場です。前回の点検時には、立ち入るどころか見ることすらできませんでした。分電盤の前が資材置き場になってしまい、最終的には写真の状況になってしまいました。ほとんど使用しない分電盤ですが「入り」のままのスイッチもあり、万が一の緊急時に開放することができません。半年以上、毎月の点検にて口酸っぱく指摘していましたが、やっと工場内のレイアウトを変更し、整理していただきました。