顕熱交換効率92%の熱回収を行う第一種熱交換換気システムです。(ナイトパージ)により夏の省エネにも効果を発揮します。自動アルゴリズムによる「デフロスト機能」も標準搭載し、寒冷地の省エネにも効果的です。熱を再利用することで、冷暖房費を削減します。新鮮な空気に熱だけを受け渡して室内に届ける顕熱式。その熱交換効率は国内トップクラスの92%で省エネ性の非常に高いセントラル換気システムです。湿気を通す素材の膜を使用し、温度(顕熱)と一緒に湿度(潜熱)も交換します。混ざらない顕熱式で、きれいな空気だけを室内に給気できる点にあります。室内のCO2、花粉、ウイルス、トイレの臭気等が新鮮な外気に混ざることはなく、完全に隔離されるため、浴室やトイレに別途換気扇を用意する必要がありません。角形状(直交流型)より高い割合、より安定した熱交換が可能で、全体のランニングコストを抑えたシステム換気が可能です。外気よりも高い状況の際に熱交換を行うと、外気より高い温度の新鮮空気が室内に給気され、室内の温度を上げてしまう結果になります。220は室内の暖まった空気が熱交換素子に入らないよう自動的にシャッターが閉じ、熱交換を行わないバイパスモードに切り替る機能を持っています。暑い夏でも夜から朝にかけて涼しい外気を取り入れ、日中でも涼しく快適に生活できる最新換気システムに欠かせない省エネ機能です。バイパス機能はセンサで各温度を感知し、自動的に作動します。(作動には一定の条件が必要です)自動アルゴリズムによるデフロスト機能(凍結防止)寒冷地では熱交換換気の素子が凍結する可能性があります。220は素子の凍結を避けるため、ダクトヒーターなど大きな電力を消費する方法ではなく、室内から排気を行う際の熱を利用してデフロストを行います。省エネ効果を高めるために、自動アルゴリズムを利用した制御を行っています。簡単フィルターメンテナンス表カバーを開けるだけで簡単にメンテナンスできます。対応フィルターを用意しました。フィルターの清掃、交換だけでいつも新鮮な空気を室内に届けます。専用標準フィルターは、アレルギーの原因となる花粉を低減し、給気される空気をろ過、室内へと運びます。室内への新鮮空気を供給します。程度の粒子を低減できます。・外気の汚染問題は近年深刻になっています。程度の微粒子を捕集します。はじめとした空気中に浮遊する粒子状物質の吸引リスクの低減に効果的です。空気中の微粒子全てを取り除くわけではありません。大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも粒径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質のことを指します。段階風量切替が可能で、住宅に合わせた最適な風量位置を設定できます。段切替が可能で、手軽な操作ができます。別途無段階コントローラーも用意しており、ジャストの位置で風量設定が可能です。モーターを採用しました。耐久性、省エネ、風量、ハイパワー、低騒音等の基本性能において、他社を大きく凌ぐ次世代モーターです。モーター)を更に改良したアウターローター式電子整流直流モーターです。信頼ある換気設計1994年より弊社は、セントラルダクト方式の第三種換気を販売しており、必要換気量確保への強いこだわりを持っています。機械換気の最も重要な役割は生活に必要な換気を計画的に行う事です。換気がなければ熱エネルギーロスは少なくなり、温熱環境としては有利に働きますが、室内の空気汚染は深刻になります。熱交換も重要な機能ですが、換気システムにとって換気量を確保する事は最も重要な役割です。(流体工学)名誉教授監修によるこのシミュレーションは、必要な場所に必要な換気を行うダクト式換気システムの根幹を支える技術理論です。上記システム例には局所換気、工事費は含みません。info@jbeck.co.jp。