先日絶縁油取替えを行なった変圧器の油の性能試験を行なった。耐圧試験器は今年初めての使用だったので合わせて試験器の校正試験を行ないました。耐圧試験器の校正は標準の精密級電圧計にて試験機の計器を校正します。試験器と変圧器はコネクターのケーブルで接続されているので、そのままでは電圧計を接続することはできません。今日紹介するのは、コネクターケーブル間に端子を出すためのアダプターです。ポスターが届きました。事務所に掲示しました。来月からの月次点検でお客さま訪問時に配布し、夏の電気安全についてPRします。0変圧器の絶縁油取替え今日の作業は変圧器の絶縁油の取替えです。キュービクル2面、変圧器4台です。昨年までの数年間で絶縁抵抗や絶縁油油性能の低下傾向が見られ、回復の見込みがないので今回お客さまに油の取替えを計画してもらいました。小容量の変圧器ですので、作業性を考え手動式のポンプ、油は一斗缶のものを用意しました。油量は4台の変圧器で合わせて200リットルちょっと。用意した油は洗い油も含めて18リットル缶14個です。0カラスよけの決定打になるか?仲間の電気管理技術者からの情報です。第1柱に設置するAOGは充電部が露出しているので、カラスが頭を突っ込んで波及事故をおこすことが度々あります。地絡検出のZCTが充電露出部より構内側に付いているため、AOGにて事故除去できず電力会社の地絡継電器が動作してしまうためです。今までカラスによる地絡事故を防止するため、いろんな対策が為されてきましたがなかなか決定打はありませんでした。0ジャーマンアイリス今年もジャーマンアイリスが満開です。手入れしないで自然に咲かせていますが、珍しい色の株は少なくなってゆくようです。心配していた天気を確認すると晴天です。{/晴れ/}6時前から例の金環食グッズを用意して、日食が始まるのを待ちます。6時20分頃から欠け始めました。近所の子供達の歓声がが聞こえます。上の画像は7:07ごろ。30000ルクスくらいあった照度も10000ルクスまで低下。↑7:24大分欠けてきました。この時の照度は5000ルクスくらい。日光が弱くなり体感温度もちょっと下がったようです。伺った小学校でピコ水力発電機が設置されていると聞いて見せていただきました。農業用水の側溝にらせん式の水力発電機が置かれパタパタと回っていました。マイクロ水力ではなくてピコ水力です。出力は3~10Wとのことです。24時間発電しています。発電機の負荷は近くに設置されている外灯です。LEDですから5Wでもそこそこの明るさでしょう。0雑草のシーズン今日のお客さまは先月の点検時除草剤を撒かなかったので、この1ヶ月で雑草が茂ってしまいました。ドクダミやスギナやススキなどちょっとしつこい草ばかりです。このまま除草剤を散布するわけにもいかず・・・。今日はお客さまも庭の草掻きをやってみえ、草掻き器(三角ホー)を準備されていたのでちょっと借用させてもらいました。本格的に除草しました。0トマト今年もトマトを植え付けしました。桃太郎10本とフルーツトマト、ミニトマトの類5本です。↑トスカーナバイオレット・・・・ブドウのような色と食感らしいです。↑トマトベリーグランデ・・・・・いかにも甘そうなネーミングです。これはイチゴのような形か?↑イエローオーレ・・・・・鮮やかなレモンイエローに負けました。0トラテープ今日の月次点検のキュービクルは架台設置で基礎が無いので点検路からの高さが低い。そのため2箇所あるファンの排気ダクトが低く、顔面に当たる可能性がある。当たったことはないが、ひやっとすることは多々ある。今日はその対策として注意喚起用にトラテープを貼り付けした。「転がる先の杖」ならず「ぶつかる先のトラテープ」って言ったところか。貼ったテープはこれ↓100円ショップで購入したトラテープです。