>>マンション給水が停止2015.04.27入居者様から「水が出ない!」と連絡がありました。本マンションの給水方法は、受水槽+給水ポンプ。ポンプ故障か受水槽のボールタップが怪しいです。いずれにしても現地確認が必要。給水ポンプはエラー停止状態。↓エラーコードは「受水槽減水」(=水が空状態)でした。原因は受水槽内、、、ということで受水槽のマンホールを開けてみました。↓ボールタップで詰まっている感じ。水で洗浄して鉄粉を取れるだけ除去。再取付してみると、とりあえず復旧できました。緊急時に使うバイパスライン弁を開けることなく終了。後日ボールタップを交換した方がよいかもです。RC造Seesaaブログ。