お客様の始業前の早朝に年次点検を行ないました。停電は第1柱のGABをリレートリップにて開放し、注意喚起の意味で電柱に「投入禁止帯」を取り付けした。確認など欠かせません。年齢とともに指先の動きも悪くなる。変圧器の点検などで、点検口のカバーを外したり、取り付けする時ワッシャーやナットが器内に落下したら大変なことになります。そんなときの便利グッズ「オレンジ色のマグネットトレー」。マグネットは強力ですのでまずワッシャーが飛び出すようなことはありません。トレーの色はオレンジのようなよく目立つ色がgoodです。いつも工具箱に入れて持ち歩いています。先日の年次点検にて何台かの変圧器の絶縁抵抗が若干低いものがあった。同時期の変圧器で負荷は軽いが、3年ほど前から絶縁抵抗が低くなる傾向があり絶縁油の劣化が推測される。今回、再度停電し絶縁油の採油を行ない絶縁油の検査を行なった。↑4台の変圧器から採油した絶縁油。ルーブル美術館展」へ行ってきました。閉幕が9月27日と間近の連休中日と入場者は多そうです。早めにとは思ったのですが会場に着いたのは9時半頃。入場待ちの列は美術館裏手まで伸び待ち時間は70分と表示されていました。