美術館を出る頃には2時間以上の待ち時間に・・・。月次点検では毎回、取引用メーターの検針値を読み取っています。半年も点検している受託先なのに数値を読み取ることしか考えていないので全然ノーマークでした。今回の点検は、強風対策を念頭に置いていたので初めて気付きました。メーターの取り付けられている板が腐食し、メーターがグラグラの状態でした。点検記録など電気工作物の維持運用記録は、保安規程により保存期間が定められており、専用のファイルによりお客様に保管してもらっている。時々保管状況をチェックし書類の整理をしているが、お客様によっては点検票の逸失や整理の悪いものがある。ファイルが何冊にもなり、永久保管のものと保存期間後廃棄するものがごっちゃになり重要書類も紛失する恐れがある。先日の大雨で畑の野菜も息を吹き返しました。大根も大きくなり、混み合ってきたので今朝は大根の芽を選りました。大根のすぐり菜は、油揚げと味噌汁にしたり、おしたしや煮物にしていただきます。大根作りは大根の収穫とは別に、日々大きくなってゆく菜っ葉を選りながらいただく楽しみも大きいです。無くした腕時計が出てきました。探したのに出てこず、今日ひょんな所から・・・。3週間ぶりに光が当たったタフソーラーは、すぐに秒を刻みはじめました。傷だらけで、いい加減飽きてきていたので、これ幸いにMR-Gの新製品に乗り換えた矢先です。新しい時計の秒針は小針で近眼の老眼ではなかなか見にくい。0ケーブルの過熱ある工場の月次点検で、現場のスイッチボックスの電源ケーブルの過熱を発見した。温度自体は55°C程度でそんなに高いものではないが、前月までの点検ではもっと低い温度でした。お客様に説明してお昼休みにスイッチボックスの点検を行なうこととした。温度上昇の原因としては運転状況の変化はないので、ケーブル接続部の接触不良が考えられる。昼休みにスイッチを開放して内部を点検すると、案の定中相のみが異常に温度が高い。