サイズの重量と容量サイズ(寸法)、重量、容量プロパンガスボンベ8kg型のサイズ(寸法)、重量、容量です。メーカーによってサイズに若干の差がありますが、高圧ガス保安法で定められた製造基準があるので、大きな差はありません。普通高張力鋼の代表的な仕様です。重量や容量ボンベに充填されるのは、液化されたプロパンとブタンの混合ガスです。液化についてはこちらをお読みください。8kgにプロパンガスを充填した場合、どのくらいの熱量になるのか、カロリーや風呂の水を何回沸かせるかなどで表してみます。プロパンガスはプロパンとブタンの混合ガスで、一般家庭用に供給されているのはプロパンが95%以上の規格になります。輸入されるLPガスでは、プロパン70%、ブタン30%の規格もあります。プロパンとブタンの熱量は異なるので、混合の割合によって熱量に差が生じます。以下では、プロパン95%、80%、70%の場合の熱量を表にしてあります。温度や気圧によっても体積などが変化するので、平均的な温度15度と標準気圧1気圧(約0.1MPaメガパスカル)を基準にして表します。略称で、液化石油ガスのことです。液化石油ガスは、プロパンとブタンを圧縮して液化したガス燃料の一種です。プロパンが主成分として多い場合にプロパンガスと呼ばれ、ブタンが多い場合は、ブタンガスと呼ばれます。お風呂を沸かす場合、13度(全国平均水温)の水を42度まで沸かす計算です。200Lの水を1度上昇させるのに200Kcal必要です。150Lの水を1度上昇させるのには150Kcal必要です。熱効率は8割とします。全国平均水温13度で200Lの水を1度上昇させるのに200kcal必要です。42度まで沸かす場合と考えます。全国平均水温13度で200Lの水を1度上昇させるのに200kcal必要です。42度まで沸かす場合と考えます。全国平均水温13度で200Lの水を1度上昇させるのに200kcal必要です。42度まで沸かす場合と考えます。ボンベ内の状態とガス供給の仕組みガスの液化プロパンガスは、液体の状態でプロパンガスボンベの中に充填されています。ガス主成分であるプロパンやブタンは冷却、又は、低い圧力をかけることによって液化する性質があり、この性質を利用し、液化状態でボンベに液化ガスを充填します。加圧して液化する圧力は常温(15度)でプロパンが0.86MPa(メガパスカル)(約8.6気圧)、ブタンが0.21MPa(メガパスカル)(約2.1気圧)です。冷却での液化は、標準気圧1気圧で、プロパンが-42.1度、ブタンが-0.5度となります。プロパンやブタンは、液化されると気体(ガス)状態の1/250の体積になり、保管や輸送が飛躍的に効率化されます。液体1気圧≒100kPa(ヘクトパスカル)≒0.1MPa(メガパスカル)となります。1気圧とは1cm2に約1kgの力が掛かっている状態です。ボンベ内の状態ボンベには液化されたプロパンガスが充填されています。ボンベ内上部には空きスペースがあり(充填はボンベ容量の85%までと定められています)、液体から気化したガスが滞留しています。プロパンガスボンベの中は液体と気体が共存している状態が保たれています。この共存状態を保つ圧力があり、ボンベはこの状態を保つための一定圧力を保持しています。液体と気体が容器内で共存するには、一定の圧力が必要です。この圧力を蒸気圧と言います。プロパンガスボンベはこの蒸気圧を一定に保つ仕組みになっています。主成分のプロパンやブタンは温度によって蒸気圧が異なります。家庭用プロパンガスは約0.8MPa(メガパスカル)(約8気圧)程度が蒸気圧で、液体と気体の共存状態を保持します。MPa約2.8気圧MEMO1気圧≒100kPa(ヘクトパスカル)≒0.1MPa(メガパスカル)となります。1気圧とは1cm2に約1kgの力が掛かっている状態です。地上では、約1気圧です。蒸発熱(気化熱)ガスの供給が始まると、滞留している気体が抜け、蒸気圧が保たれていることで、液体がどんどん蒸発(気化)します。液体が気化するときには熱が必要になります。蒸発熱(気化熱)となります。液体が蒸発すると蒸発熱によりボンベの回りから熱を奪うので、液体は温度が下がります。そのため、ボンベの回りが結露して水滴が付着します。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。