大手引越センターご依頼のエアコン移設工事でお客様ご実家のお部屋にある既存エアコンを取外して搬入したエアコンとの付替え工事、2台作業致しました。既存エアコンを取り外してみて発覚した前の業者の粗悪工事。今回も、見てしまった・・・。室内から屋外へむけての貫通穴の傾斜が屋外側が上がってます。室内側の穴も、なぜこんなに大きくあけたのか謎!?です。屋外への排水の傾斜に難があります。水漏れを起こす原因となります。取付板の位置と貫通穴の位置関係からすれば、排水に難があったように思われますね。こちらは室内機を外す前の屋外の穴埋め(パテ埋め)の具合ですが・・・雑ですね。隙間から雨水が流れ込んではなかったのでしょうか!?貫通穴はしっかりとパテを充填(詰め込み)して、さらに表面をコーキング処理しています。これで、雨水の侵入は防止できますよね。2台とも2階のお部屋で、室外機は2台ともに屋根置きでした。既存の屋根置き架台ですが、1台は再利用可能な状態でしたので、そのまま再利用致しましたが、もう1台は錆、経年の劣化がありましたので、そのままの再利用は危険です。新品の屋根置き架台に交換させていただきました。Dinozoom.com.%d人のブロガーが「いいね」をつけました。