直射日光による建物の温度変化の調査を行いました。一部分のため十分な調査は出来ていませんが遮光シートがあるかないかで表面温度が大分変わることから屋上全体に張ればかなりの省エネ効果がでると思われます。30弊社の食堂はエアコンをつけないと、すぐ30度を越えてしまいます。昼食・お弁当がいたまないようにするためには少なくとも午前中は食堂のエアコンを入れておかなければいけません。エアコン管理者を日替わりで指定しました。一部設定温度が低すぎる日があったためルールの周知と管理しやすいようにコントローラーで温度と設定を変更できないようにしました。ルールの掲示と説明を行いました。ルールが適切に運用されているのか?確認は大事です。13エアーキャップ(梱包材のプチプチ)を使用し窓ガラスからの熱を防ぐ省エネ実験を行いました。なんと2°Cも温度が下がりました。(実験前29°C、実験後27°C)手を入れて比べてみたのですが体感で明らかに違いがわかりました。費用的にも安く済むので順次取り付けを行うことになりました。24弊社のエアコン使用時のルールを公開いたします。エアコン使用時のルール決められた責任者以外はエアコンの操作を行わないでください。責任者は温度計の定期的な確認をお願いします。30分、60分の前後5分間(25~35分、55~5分)はエアコンの電源を入れないようお願いします。(電気料金のしくみ参照)設定温度は各部署、作業により異なりますので室温24°C、湿度65%以下ではエアコンの運転を停止してください。作業によりますが室温24°C、湿度65%以下が現時点では快適に仕事が出来る温度だと思われます。室温が24°Cでも湿度が高い場合はドライ運転をお願いします。注意!エアコンの設定温度が24°Cではありません!室温24°C、湿度65%を超える場合はエアコンの運転をして問題はありませんということです。現場調査をした結果、各部署の温度は22°C~30°Cでした(5/20確認)温度設定は各部署作業者に無理がないよう配慮をお願いします。エアコン温度設定は24°C~28°Cの範囲(現在の状況)で調整をお願いします。エアコンの効率的な運転、省エネのために扇風機を上手に利用してください。エアコン運転中は換気扇を止めてください。エアコンの送風運転、ドライ運転を上手に使ってください。タイマー機能を使用し電力使用料のピークを抑えてください。※室温設定が24°Cとなっていますが弊社では電子部品の製造、検査等が主な業務であり電子部品に汗が混入しますと重大な不具合を招く恐れがあるため汗を混入させず能率的に仕事ができる温度設定をしています。ご理解をお願いします。※今後の電力使用料により室温、エアコン設定温度の見直しをすることもありますので、その際はご協力をお願いしたします。