スズメで地絡事故をおこした事業所で対策を実施した。いままでは高圧電線の固定用ピン碍子がアームの側面に取り付けられており、電線の接続コネクタがアームに接近していたのでアームにとまった鳥は充電部に接触しやすかった。今回、その対策としてピン碍子をアーム上面に垂直に取り付けることによりアームからの高さをとり、仮にアームに鳥がとまっても電線接続部に接触できなくした。0耐圧試験お客様の工場が低圧受電から高圧受電に変更となり、受電設備の耐圧試験を行なった。CVT38sq15m充電電流38mA、3φTr150kVA油入+1φTr30kVA油入+50kVarSC充電電流23mAでした。