(普通)距離リレーはその設置箇所の電圧,電流の測定値を用いて事故点までの距離を測定し,事故点が保護区間内にあるかどうかを判定している。\)変電所に距離リレーを設置した系統を考える。送電線に二相短絡が発生した場合の距離リレーの動作について,次の問に答えよ。\)を二次側に換算した値であるものとする。各インピーダンスは正相,逆相共に同じであるとし,図の計算諸元は次のとおりとする。\)相二相短絡事故が発生したとする。\)相二相短絡事故が発生したとする。(2)の事故が発生したときに,距離リレーは動作域にあるかどうかを,根拠と共に示せ。\)以下で動作するものとする。対称座標法を用いた二相短絡事故に関する問題です。対称座標法を用いた計算問題はパターンがあり,この問題の場合,対称座標法の定義を理解しておくことと図1のような対称分等価回路の描き方を理解してしまえば比較的取り組みやすい問題となります。する際に,非常に便利な方法で,以下のように定義されます。{c}}\)は以下のように表せます。{c}}\)は電圧同様に以下のように表せます。対称座標法における発電機の基本式は以下の通りとなります。\)点にて二相短絡事故が発生した際の対称分等価回路は図1のようになる。二相短絡事故においては零相回路には電流は流れない。各電圧電流はそれぞれ図1の通りとする。関係があることがわかる。