Blog電気管理技術者と開業をめざす人のために記事検索Entries空調用変圧器増設に伴う竣工検査(2)先週に引き続き、昨日も学校の空調設備増設に伴う、受電設備の増設工事があり竣工検査を行いました。トランスが1台増設となり、キュービクルを1面連接しました。既設の連接側の屋根は交換となりますが、違和感なく繋がります。耐圧試験は新しい機器のみ一括で実施しました。耐圧試験装置の電源は、車載のバッテリーとインバーターを使用しました。一次電流は3A程度なので全然問題ありません。今日は某学校の空調用変圧器増設の竣工検査があり、朝からほぼ一日費やしました。新しく増設した変圧器盤↓既設のキュービクル内で容量増加できないので新たにトランスキュービクルを増設しました。設備容量が300kVAを超えるので、既設キュービクルにVCBを取付。コンデンサーの取替、トランスキュービクルへの送り用LBSの取付などの改造工事を行いました。空調増設工事シリーズで電源容量不足のため取替した動力変圧器です。この事業場は今まで設備条件を満たしていたので隔月点検にて申請していたが、今回設備容量が増えて設備条件を満たさなくなったので新たに絶縁監視装置を取り付けしました。設備条件に関係なく、いずれ監視装置を取付しようと思っていましたが、今回待ったなしの取付となりました。0キュービクルの増設(2)昨日に引き続き、今日も学校の空調用変圧器の増設工事があり出動しました。今回は、既設のキュービクルの基礎を延長し、増設トランスのキュービクルを連接しました。意外と簡単に据付けできました。101時すぎには据え付け完了し、増設部分の耐圧試験を実施し、お昼ごろには受電できました。暑かったですが雨が降らなくてよかったです。キュービクルの連接には既設の屋根を取外し、実施したので小雨でも降ればアウトです。学校の空調増設に伴って受電容量が増加したため動力変圧器を増設しました。キュービクルを受電キュービクルとして、既設のキュービクルをサブ変としました。そのため、このキュービクルには第1柱とサブ変向けの2本のケーブルが接続されます。空調増設で容量不足となり、交換する予定の変圧器の耐圧試験を実施しました。こちらもトラックの車上で実施しましたが、場所は電気工事会社の車庫内です。現地での試験が不要となるので現地工事工程が短縮できます。今日は、学校の空調増設に伴いキュービクルの変圧器の取替工事があり、竣工検査に出向きました。週間予報では良い天気となる予報でしたが、急に台風6号が発生して今日の天気は雨予想になってしまいました。覚悟はしていましたが、昼過ぎまでは何とかもったので、作業にはさほど影響はありませんでした。↓耐圧試験の様子雨対策でピロティ内で車上にて交流耐圧試験を実施しました。今日は事業場で変圧器の取替工事があり、新しい変圧器の耐圧試験を行いました。撤去変圧器は微量PCB混入が否定できないとされる変圧器なので、サンプルを採取し、分析に送りました。耐圧試験器を使用したついでに、試験用変圧器の出力電圧のチェックをしてみました。高電圧計で測定しましたが、試験器の電圧計より若干高い電圧値を示しました。誤差の範囲内とは思いますが。今日は知り合いの電気工事店に依頼され、新しく取替える変圧器の耐圧試験を行いました。変圧器は小さなポールトランス3台でした。3台一括の試験だったので、一次ブッシングが3台で三角になるように並べ、各端子を接続し、なおかつ各相が短絡できるよう、Y字形に銅線で短絡しました。この点ちょっち工夫しただけで、耐圧試験は問題なく完了しました。今日は、中央アルプスの山中にある、ダムへ行ってきました。ダムの受電用開閉器の更新に伴う耐圧試験を依頼されたためです。ダムは洪水吐ゲートが全開されておりダムの水位は0mでした。本当はひと月前に計画されていた作業でしたが、8月中旬の大雨で、林道が寸断され今日まで延長されました。今でも、ここまで来るまでに崩落個所や落石個所が何か所もあり、一応、車は通れるようにはなっていましたがちょっと怖かったです。