社長のブログ(83)スタッフブログ(24)最新のスタッフブログ一部屋断熱改修の効果エアコンの実力を測定してみた。日中の外気温は40°C近い猛暑の連続でした。熊谷の家はお盆明けの引渡しとなったので、引渡し前にエアコンの消費電力とランニングコストを測定してみました。条件は室温28°C設定として24時間かけっぱなしとしました。エアコンは4kwが1台です。換気は第1種換気+トイレ第3種換気扇を常時作動させました。家中どこでも28°C以下です。よる発熱は考慮しておりません。夜間や朝方の涼しい時間帯はエアコンを止められると思いますが動かしっぱなしでした、純粋にエアコンと換気装置のみの電力量です。電力量は39.6kw深夜帯23:00——–7:00までは44.2kw仕掛け置いたデータロガー達4kwのエアコンは150w〜90w程度で作動していた。照明器具1台程度の電力消費量に等しい。日中の電気代が37.5円もしているのには驚きでした。昼間37.5626.952.225.3950.268朝晩25.214.639.625630夜間11.8213.144.231.1367.602合計81.41947.87¥1,947÷17日=¥114.5/1日あたりこちらの記事も合せてご覧ください。猛暑の中、無冷房Q1住宅の温度はどうなる?その2エアコンの実力を測定してみた。床下吹きだしエアコン用電力モニター用の測定BOX製作してみました。富山に行ってきました。その2、パッシブハウスを見学させていただきました。「いい家」を追求し、デザイン・機能・性能、を専門家としてアドバイスいたします。