Blog電気管理技術者と開業をめざす人のために記事検索Entries太陽光発電曲線パワーメーターにて1日の太陽光発電曲線を調査した。↓昨日(3/30)↓今日(3/31)昨日も午後からは若干曇ったが、今日は10時過ぎから雲が多くなり晴れたり曇ったりの天気でした。基本的には似たようなパターンですが今日の方が太陽のエネルギーは大きかったようです。発電電力量は偶然にも両日とも24kWhでほぼ同じでした。0危険なキュービクルいつも点検の為にキュービクルの扉を開けると、危ないなと思う。200Vの母線が目の前にある。つまずいて手を出してしまい感電!なんてありそうで頭をよぎる。今回はさしあたって目の前に危険表示テープが見えるよう表示テープを貼付けた。本来ならアクリル板か鉄板で防護すべきところだが、簡単に盤の改造ができるわけでもなし、その内透明ビニル製低圧絶縁シートでも張ろうかと思う。0負荷電流による電圧降下あるお客様でモーターの負荷電流による電圧低下が発生しました。電圧低下には、変圧器のインピーダンスによるもの、ケーブルのインピーダンスによるものがあります。トラブルが発生し、電圧低下の測定をしました。250Aくらい、電圧は負荷時2~3Vくらい下がっています。300kVA、%Z=3.3%。↓ケーブル端の電圧こちらは無負荷時に比べ15Vくらい低下しています。昨日は1日をとおして快晴で太陽光発電には最適な日でした。↓たぶん今の季節ではベストの発電状況と思います。発電量27kMh、売電18kWh。日中の電力はほぼ太陽光でまかなえました。屋根の向きが南より若干東に振っているので、朝は早いが夕方も早いようです。発電ピークは午前中です。16時以降は林の陰になることもあり、今の季節では発電量が下がってしまいます。朝からよい天気でしたので早速、太陽光の発電状況をチェックしました。太陽が差す前から発電を開始。日が差してくる7時頃には1kWくらいの発電です。日が高くなるに従い発電量も増加。↓8時30分にはすでに3kWに到達。この辺が今の季節の最大電力のようです。午後から少しずつ曇りだして、発電出力も低下。我家でも太陽光発電を導入することになり、先日来から設置工事を実施していたが天候不順もあり工事が伸びていたが、やっと今日竣工し、発電を開始した。{/晴れ/}↑M電機の太陽光パネル。1枚あたりの発電量190W.↑屋根瓦を剥がして、垂木にラック固定用の金具を取付け。↑パネル取付用の縦ラックの取付け。↑太陽光パネルを屋根へ上げる。2枚で36kgあります。↑パネルの取付け作業。