COMMENTSこんにちは、リビングウェルです。先日、マンションに住むお客様から連絡がありました。トイレタンクに水が溜まらなくなり、タンクの蓋をあけたら浮きの部分から水が逆噴射してくるとのことでした。タンクの品番はSH90BAK最悪タンクの取替えも検討されていらっしゃいましたが、ダイヤフラムの交換とフィルターユニットの交換で改善されました。おなじみのダイヤフラム(品番TH405S)ダイヤフラムのそこについている丸くて黒いパッキンに穴が開くと、タンク内からヒューとかピーとか音がしてタンク内に水が溜まらない原因になります。丸くて黒いパッキンを外すと中に針のようなものがあります。こちらはフィルターユニット(品番HH0704)黄色い丸をしている網の部分が破けている場合があると不具合の原因になります。手洗いから水が出ない、タンクに水が溜まらないなどはほぼダイヤフラムの交換、あるいはフィルターユニットの交換で改善されるところですが、タンクが製造された年代によってはダイヤフラムそのものがついていないものもあります。タンクの品番を教えていただけたら適合するダイヤフラムの品番などお調べいたしますので、お気軽に問い合わせください。(01/11)結い倶楽部通信141号が届き始めているかと・・・。(12/06)渡邉敏幸です。