レベルの高い安全性を実現できます。操作監視で、迅速かつ的確に状況を把握できます。安全制御機能を担うセーフティ・コントロール・ステーション(SCS)の重要な構成要素であるプロセッサモジュール「S2CP471」を発売します。当プロセッサモジュールに搭載するマイクロプロセッサユニット(MPU)は、新たに自社開発をしました。MPUを自社開発することにより、部品改廃リスクを低減し、長期間にわたるプラントの機能・性能の維持と、プラントの長期安定稼働に貢献します。生産ラインを止めずにプログラム更新が可能セーフティ・コントロール・ステーション(SCS)のシステムプログラムのオンライン更新機能を追加したことで、生産工程を停止することなくSCSをアップグレードしたり、更新プログラムを適用したりすることが可能になりました。安全なプラント運転を実現するには、工場内で活用されるシステムプログラムに最新のセキュリティなどの対策が施されていることが求められます。そのためにはシステムプログラムの更新が必須となりますが、従来は安全計装システムの制御対象の生産工程を停止する必要があり、立ち上げには数日を要することにより、数年に一度のシャットダウンメンテナンスのタイミングを待たなければなりませんでした。本リリースの機能追加により、プログラム更新タイミングの自由度が向上し、より安全な操業に貢献します。フォーシングI/Oビューアで誤操作を予防すべてのセーフティ・コントロール・ステーション(SCS)で、どの入出力値や変数がフォーシングされているかがひと目でわかる「フォーシングI/Oビューア機能」を開発しました。試運転や保守作業での誤操作による不要なシャットダウンを防ぐために、ProSafe-RSには、入出力値やアプリケーションプログラムで使われている変数を強制的に固定するフォーシングという機能があります。一方で、運転員がフォーシングされている入出力値や変数を把握するには、安全管理部門に確認したり、運転員の引継ぎ資料で調べたりする必要がありました。今回の機能追加により、運転員は、どれがフォーシングされているかを正確に把握したうえで、速やかで適切な操作を行うことができます。レポート機能も備えているため、運転員交替時にフォーシング情報を効率的かつ確実に引き継ぐことができます。フォーシングI/OビューアOpreXとはOpreXとは、制御事業の包括的ブランドです。お客様との価値共創を通じて培ってきたYOKOGAWAのテクノロジーとソリューションの卓越性を表し、YOKOGAWAの全ての制御関連製品、サービスとソリューションを包含しています。Systemに属しています。安定した操業基盤を支える高信頼の制御テクノロジーを意味します。YOKOGAWAはこのブランドのもと、お客様のビジネス課題解決の視点で、お客様の変革と成長を支援する統合ソリューションを提供していきます。R4.01は、安全計装システムの重要な要素である入出力装置のラインアップを追加するとともに、エンジニアリング環境の革新を図りました。これにより、安全計装システムの構築、設置の際の工数の短縮、工期の削減に貢献します。プラント初期立上げ期間の短縮プラント初期立ち上げ期間の短縮は、お客様の利益に直結する恒常的な課題です。工場でのアプリケーション作成と、現地でのI/Oループチェック作業を、並行して行えます。並行作業により、プロジェクト全体の工期を短縮できます。従来も機器の立ち上げとI/Oの設置までは並行作業が可能でした。ループチェックを完了させるためには、工場立合完了後にコントローラーとエンジニアリング環境の現地到着を待つ必要がありました。Validatorのみでループチェックできます。チェックで見つかったI/O定義情報の変更点を現地で修正できます。現地で修正した定義情報は、工場にあるマスター情報へ反映可能です。変更などが発生し、設計情報と実際のシステムとの乖離が起こり、品質の低下を招きます。ADスイートは、長期間に及ぶプラントライフサイクルに渡り、システムの設計情報の一貫性を保ち続けます。お客様の設計資産を最新かつ長期に維持でき、変更によって影響を受ける範囲の明確化ができるため、システムの増改造や保守の際に設計情報と実際のシステムでの乖離が無く、無駄な工数を抑えられます。N-IOをラインナップしたことにより、CENTUMとハードウェア(I/O)設置・検証・保守などの考え方が共有でき、エンジニアの誤操作などのトラブルを防ぎます。61511が求める機能安全管理の支援と、安全計装システムアプリケーションの見える化を、プラントライフサイクルに渡って提供します。これにより、予期しないプラント事故のリスクを低減します。機能安全管理の支援お客様による機能安全管理に関する方針・組織・手続き・確認項目を、ツール上で定義し共有・管理することができます。61511に準じた機能安全管理の確実な実施を支援します。安全計装システムアプリケーションの見える化お客様による機能安全管理に関する方針・組織・手続き・確認項目を、ツール上で定義し共有・管理することができます。61511に準じた機能安全管理の確実な実施を支援します。安全計装システムのアプリケーションを、原因/結果表や状態遷移図といった安全要求仕様書に近い形で可視化し、シミュレータで動作確認することができます。簡易HMIとプラントシミュレーションモデルを構築して、運転監視に近い表現での動作確認も可能です。機能安全の要求仕様の妥当性および実装の確認に関わるお客様の負担を軽減し、確実な安全計装機能の定義と実装を支援します。テスト段階での品質問題発生による工期遅延リスクを軽減することができます。オペレーション/メンテナンスにおける見える化お客様による安全計装機能のトレーニングを支援します。61511は、運転員による安全計装機能の理解を求めています。煙/熱検知器を再起動する機能をIOモジュールに内蔵しており、再起動用の周辺機器と回路が不要になります。ガス/炎/煙/熱検知器を監視制御する標準のソフトウエア機能ブロックとHMI部品を使用することにより(デュアルフェース・フェースプレート)、最適なエンジニアリングと運転を支援します。フレキシブルなシステム構成ProSafe-RSの最小システムはCPUノード1台で構成します。この場合、最大8枚のI/Oモジュールまで実装できます。1台のCPUノードには最大13台のI/Oノードを拡張することができ、各I/Oノードには最大8枚のI/Oモジュールを実装できます。CPUノード1台の小規模システムでは約100点の入出力チャネルを実装できます。1台のCPUノードに最大13台のI/Oノードを接続した場合には、約1500点の入出力チャネルを実装できます。3000のフィールドコントロールステーション(FCS)と同一サイズで、従来の安全計装システムに比べ小型化を実現し、設置スペースを削減できます。高性能CPUの採用により高速スキャンも実現しています。R3のフィールドコントロールステーション(FCS)やヒューマンインタフェースステーション(HIS)との通信、CPUノード間でのセーフティー通信などフレキシブルな通信を行います。セーフティ通信は横河電機が独自に開発した安全専用のプロトコルです。図を拡大する仮想化システム1台の仮想化ホストコンピューター上で、複数のコンピューターの機能・動作をもたせる、プロセス制御システム用の仮想化システムを提供しています。仮想環境を構築するために必要なハードウェアとソフトウェアをプラットフォームとして提供することで、コンピューターの台数を削減し、維持コストを低減します。Ownership)の削減に寄与します。)クラスター構成を利用することで、故障時の復旧時間を短縮することができるなど、プラントのOPEX削減にも貢献します。※HAクラスター構成とは、可用性を高めるために複数台の仮想ホストコンピュータを専用ネットワーク(HAクラスター用ネットワーク)で相互接続することで、システムの冗長化を可能とした構成です。チャンネル毎に信号種別が選べるN-IOタイプを新たにラインナップしました。同一コントローラ内でFIOとN-IOの混在使用が可能なため、お客様のプラント設計要求に、より柔軟にお応えすることができるようになります。I/O)DI/DO/AI/AO信号を同一I/Oモジュールで取り扱えます。各点のI/O信号種類はソフトウェアで変更できます。ノード間を接続するバスに光ケーブルを用いることで50kmまで延長できます。シングル構成でSIL3を実現します。冗長化構成も可能です。ラインナップしています。I/O)豊富な実績を持つ、多様な入出力信号に対応するモジュールをラインアップしています。TCP/RTU(マスター/スレーブ)通信が可能です。ノード間を接続するバスに光ケーブルを用いることで50Kmまで延長できます。シングル構成でSIL3を実現します。冗長化構成も可能です。専用ターミナルボード(M4端子等)、ケーブルを用意しています。19インチパネル取付けに最適です。安全性と信頼性ProSafe-RSは安全性を第一に設計していますが、プラント操業においては稼働率を重視することも不可欠です。いざと言う時に確実に動作し、さらに稼働率向上のために高度なフォルトトレラント技術も取り入れました。シングル構成でSIL3の安全性を実現ProSafe-RSのCPUモジュール、I/Oモジュールは、安全計装システム専用のモジュールで、豊富な自己診断機能を持ち高信頼性を実現しました。これにより、シングル構成での安全度水準SIL3が可能となりました。高稼働率の実現ProSafe-RSはCPUモジュール、I/Oモジュールともに冗長化が可能です。冗長化構成をすることによりプラントの稼働率向上を実現します。冗長化方式はフレキシブルな組み合わせが可能です。扱う信号の目的に合わせて、入力モジュール、出力モジュールを部分的にシングル構成とすることも可能です。Test)ができます。Testの間隔を延ばすことができ、プラントの保守コストを削減できます。PSTのスケジュール機能により、スケジュールに合わせて自動的にPSTを実施することができます。無線ガス検知システム安全度水準SIL2に対応した無線ガス検知システムを、システムのコンサルティングおよびエンジニアリングを含めお客様にトータルで提供します。ガス検知システムは、検知器の設置環境や気象条件の影響を受けやすく、システム導入後も検知器の設置場所や検知器の数を変更して最適な配置にする必要があります。無線技術を導入することで、配線を気にせずに検知器の設置場所や数を容易に変更できるようになります。認証書ProSafe-RSが適合している規格ProSafe-RSシステムのハードウェア機器は、以下に示す規格の規定に従い、工業環境向けに設計しています。工業環境下でご使用ください。"n"に遵守した製品に適用。