作成の際、セルの書式設定ダイアログの表示形式の日付にて和暦を選択したら、令和が出てきました。エクセルのバージョンは2016です。こちらは何も意識していなかったのに、いつの間にかバージョンアップしてくれていました。ウインドウズ10のバージョンアップなのかな?よくわかりません。先日のエクセル点検表の続きです。今回は点検表に表示する契約電力と更新月の算出方法です。12月の点検表ですが、検針データーの最大電力はM12セルに入力してあります。D12セルには12月を含めて過去12か月の最大電力の最大値、すなわち契約電力にあたる電力が表示されます。G13セルには、その契約電力が更新された月が表示されています。これも私にとってはかなり難しいテーマでした。先日紹介したエクセルの点検表で今月の使用電力を算出する式について説明します。この事業場は毎月1日検針です。12月の点検表で、Y15セルに12月の検針値を入力します。エクセルで今回検針値から前回検針値(W16)を差し引いた数値に電力量計乗率(AB13)を掛けた値が使用電力量(R13)セルに表示されます。問題は、前回検針値(W15)をどのようにして求めるかです。年末年始の休みも前半が過ぎてしまいました。来週からは1月の月次点検が始まります。月次点検の点検表は、エクセルで作成しているので、毎年この時期に12ヶ月分の点検表をぼちぼちと作成しています。作成するといっても、エクセルの点検表のシートを12枚コピーして、タブに1901~1912の名前を付けるだけで完成ですが、各事業場ごとに作るので結構時間はかかります。先日の事故電流のエクセル計算の続きです。1つの事業場のOCRの現状整定にてチェックしてみました。黄色のセルがエクセルで計算された各事故点での事故電流です。上の行が受電点、下の行がキュービクルの母線です。この例ではケーブルのインピーダンスが小さいので、受電点とキュービクルの母線での電流は同じでした。橙色のセルの数値は、OCRやヒューズの特性カーブ表から拾った動作時間です。0変圧器の短絡電流と突入電流の計算エクセルで変圧器の短絡電流と突入電流の計算式を作ってみました。↓変圧器の仕様ここでは設備台帳から相区分と容量、パーセントインピーダンスを入力します。黄色のセルの値は自動計算の結果です。E56セルの変圧器の短絡電流を計算します。配電線やケーブルのパーセントインピーダンスは10MVAベースで計算されているので、変圧器のパーセントインピーダンスを10MVAベースに変換します。受電キュービクルの母線での短絡電流を計算するには、電力会社の配電線のインピーダンスと受電用の電力ケーブルのインピーダンスのデーターが必要になります。実際問題としては、電力ケーブルは長さも短く、配電線のインピーダンスと比べほとんど無視できますが、こだわって、エクセルでケーブルの仕様からインピーダンスを算出する式を作ってみました。こちらの表にケーブル種類、ケーブル太さ、長さを入力します。設備容量から契約電力を算出する場合、下記の係数で算出する。この表の計算をエクセルの関数を使って、算出式を考えてみました。簡単そうですが、私にとっては結構難しかったです。使用した関数はIF関数です。↓IF関数上記の関数を使い、以下の表で計算しました。設備容量(I6)は1Tr以下の容量の合計が表示されます。(=SUM(I9:I14))求めたいのは、最大電力(I7)の405kWです。