より、逆流燃焼室においても、最適燃焼が得られます。サーボモーター付サーボモーターを採用。あらゆる燃焼量に合わせて最適な風量とガス量を調整します。安全規格:UL規格/EN規格取得、ガス会社基準適合この比例式ガスバーナーシリーズは、80から1513KW/Hrまでの4シリーズが用意されております。比例制御幅は4:1を実現しました(2位置制御も対応可)。バーナーはメンテナンス性に優れた構造をしております。ガス配管は本体の燃焼筒部分に取付けられます。バーナーノズル等をチェックする時には本体部分をヒンジバー上で後方にスライドさせ、そのままの状態で確認出来ます。重量のある配管の取外等の面倒はいっさいありません。このことは配管のメンテナンスにおいても非常に簡便に対応できます。配管は左右どちらにでも取付けることができます。長寸法の燃焼筒の使用により、リバース(逆流燃焼室)においても最適燃焼が得られます。バーナー後部にまとめられ、カバーにより覆われており、安全確保は万全です。表中の最低燃焼量の最初の項目は最大燃焼をしたときの比例最低燃焼量(4:1)です。第2項は最大燃焼量の調整設定幅(最低定格燃焼量)です。F/F1/F2:燃焼筒の長さは3種類用意されています。2"F/F1/F2:燃焼筒の長さは3種類用意されています。