Blog電気管理技術者と開業をめざす人のために記事検索Entries漏電監視装置あるお客様のキュービクルにS電機製作所製の漏電監視装置を設置しました。本体は磁石付ですので簡単にキュービクル内のパネルに取り付けできます。Io測定用のZCTは電灯変圧器と動力変圧器のB種接地線にかませました。警報は、予備ケーブルを利用して工場内の分電盤にブザーを取付し漏電時ブザー警報させるように回路を組みました。これで万が一低圧回路の漏電が発生しても、ブザー警報し、工場から電気管理技術者へ連絡いただけるので安心です。