我家の非常用電源のシステムが完成したので試験をしてみました。単相発電機から単相→単三変圧器で単三に変換し、電源切替盤に送電しました。切替盤で商用から非常用へ切り替えれば分電盤電源が発電機から供給されます。↓発電機と変圧器の接続今日の試験では0.9kVAの発電機1台を使用ししました。変圧器一次の接続はプラグ~プラグのケーブルでプラグインです。0100V→単三変圧器収納ケース100V→単三変圧器の収納ケースを作成しました。収納ケースはプラボックスを利用しました。外部に端子台やブレーカーを取り付けし、運搬用に取っ手を取り付けました。変圧器の一次側には発電機からのケーブルを接続する端子台と、15A以下の電源を接続できるコンセントとプラグ~プラグのケーブルを作成しました。発電機の代わりに、発電機をイメージしてコンセントに接続し、出力端子台に単三の出力が出るのを確認しました。使用した、停電時の非常用電源切替盤を作成しました。切替盤といっても、切替スイッチと分電盤行きの分岐ブレーカーが付いているだけです。商用と発電機電源が繋がってしまうと事故になってしまうので、入り替えスイッチは必須です。切替スイッチの中がコンモで分電盤行きのブレーカーに接続されます。上の端子が電力会社配電線からの配線、下の端子には単三変圧器からの配線を接続します。