今日伺った事業場の月次点検です。今月は各事業場の変圧器のIorを測定しています。先日の研修会の事故事例で、変圧器Ior測定時にキュービクル内に入り、頭部がLBSに接触して感電負傷した事故の紹介がありました。どんな状況かは詳細分かりませんが、電圧要素を取りに行ったのかなとも想像します。このキュービクルも電流はキュービクル裏面、電圧は正面なのでかなり距離があります。計測器に付属するリード線では足りないので、延長用のリード線を用意しています。市販の延長リード線ですが、こんな時は役に立ちます。通常の月次点検ではIoのみの測定で、特に異常なければIor測定は年に2度だけです。↑Iorの記録Ioにi大きな変化がなければIorも変化がないと判断しています。↓この事業場の別の変圧器です。毎月の月次点検のIo測定でいつも350mAくらいのIoです。今月は、コンデンサーの電流も測定しています。定格電流との乖離がないかどうかと、各相のバランスを確認しています。コンデンサの異常については、高圧の電流計の設置されたキュービクルなら受電電流でもある程度のが管理できますが、電流計のないところはクランプして計るしかありません。