今日月次点検に伺った事業場は、一週間ほど前に年次点検を行った事業場です。電気室へ入って・・・・・コンデンサーの絶縁キャップが一つ取り付けてありませんでした。受電前の確認で確認したつもりで、何も見てなかったということで大変ショックでした。0短絡検知器SET-1000コメントありがとうございます。私は知りませんでした。使い勝手がよければ、ヒューマンエラー防止や事故拡大防止に有効ですね。先月、仲間の電気管理技術者の管理する事業場で、雷の影響と思われるキュービクル内の短絡事故がありました。このときも対地間のメガー測定のみで再受電し、再トリップしたと聞きました。1夏休みシリーズ周りの小中学校は夏休みに突入。子供にとっては楽しい季節です。仲間の管理技術者と2人で近辺の小中学校10校を受託しています。今週、来週で年次点検実施予定です。今日は午前午後で2箇所の実施です。5000VにてG方式にて測定。1分値5TΩ振り切り良好です。今日の新兵器先輩の管理技術者からいただきました。接地の注意喚起のマグネットボードです。今日はキュービクルに貼りました。昨日から、学校関係の年次点検がスタートです。学校関係は冬休みは寒い時期ですし、春休みは学校が忙しく、年次点検は夏休みに集中です。今日も午前、午後と1箇所ずつ実施しました。点検無事完了し、受電前の確認です。よし!高圧回路の一括メガーで問題のないことを確認。今日は湿度も低く、>4000MΩとベストです。