冬は気温が低いので、点検時の温度管理は割合気楽に構えていますが・・・・今日の月次点検で工場内の分電盤をいつもとおり点検していると・・・・分電盤のブレーカーに温度の高いものがありました。ブレーカーの一つの端子だけが過熱していました。電流値は小さかったので、端子の緩みを確認してみると若干緩んでました。増し締めして、しばらくしてから確認すると温度は下がりました。今日伺った事業場の月次点検です。今月は各事業場の変圧器のIorを測定しています。先日の研修会の事故事例で、変圧器Ior測定時にキュービクル内に入り、頭部がLBSに接触して感電負傷した事故の紹介がありました。どんな状況かは詳細分かりませんが、電圧要素を取りに行ったのかなとも想像します。このキュービクルも電流はキュービクル裏面、電圧は正面なのでかなり距離があります。先週末は台風19号が上陸し、関東や東北で大きな被害が出ました。被災された方や救助や復旧に当たっている方にお見舞い申し上げます。長野は隣県なのでなにか力になれたらとも思いますが・・・・この地方は、幸いにも雨、風も大したことなく被害もなく良かったです。それでも、土曜の夜は各地で停電が発生し、管理する太陽光発電所からも停電メールが届きました。0太陽光パネルのガラスのひび割れ今日月次点検に伺った太陽光発電所です。先日、お客様から太陽光パネルのガラスのひび割れがあるとの連絡を受けていたので調査しました。注意して観察しないと異常を見逃してしまいます。近づいてみると細かいヒビが全面に入っています。こちらが正常のパネルの表面です。↓さらに調べると表面に物が当たった小さい痕が1個ありました。小さな傷なので、この傷がガラスのひび割れの原因なのかは分かりません。先週の金曜日の月次点検です。温度の高かった変圧器です。