この事業場では過去の気温から見て最高気温といえます。変圧器の負荷は、いつもと同じ安定しています。(65%くらい)この変圧器はこれくらいがピークでしょう。警報設定は85°Cにセットされています。・・・が現場の警報表示だけなので警報が出ても誰も分かりません。最高気温は昨日より1°C高く37°C近くまで上がりました。先月の点検時より10°Cも高い気温です。今日一番温度が高かった変圧器です。変圧器の表面温度が70°C近くあります。こちらは二次端子の温度です。こちらも70°C近い温度です。いずれも運転には十分許容できる温度なので、特に問題はないが、このキュービクルには排気ファンが付いてないので、盤内温度は40°C以上と思われます。今日は、7月に入って初めて、30°Cを超えました。昨年の今頃は35°Cの猛暑日が続いて、熱中症が大問題となっていました。今年は昨年と比べると冷夏です。今まで、あまり気温が上がらず、機器の温度測定も全く問題ありませんでしたが、今日は30°Cを超えたので、サーモグラフィによる温度チェックを実施しました。通常の機器温度の確認はFLIRのサーマルイメージ放射温度計により行っています。先日の月次点検での変圧器の電圧測定です。電灯変圧器の電圧計ですが、盤取付メーターははっきり言って目安程度の精度です。月次点検時の変圧器の電圧測定を安全に正確に簡単に測定するには?と考えて手持ちの電圧計付き検相器を利用してみました。非接触なので安全です。各線間の電圧が同時に表示されるので簡単です。動力変圧器の電圧も測定してみました。380Vの変圧器ですが、充電部には触らないので安全です。今日月次点検に伺った事業場です。キュービクルの扉の隙間から細い蔓が入り込んでいました。先端は↓キュービクルのかなり奥まで侵入していました。暗いところに伸びていっても蔓にとって何もいいことはないと思うが・・・・蔓に聞いてみたいです。他にも何本か入っていましたが撤去して、キュービクル周りも草むしりをしました。こちらは、第1柱の支線に蔓が巻いていました。今日の月次点検では非常用の発電機の点検を行いました。始動用のバッテリーの電圧測定をしたところ、通常より若干電圧が低く、起動試験にて起動できませんでした。この発電機には充電器が付属していないので、所内のコンセントから自動車用の充電器を置いて常時充電しています。