引込線変更の効果つくばソラカルファームでは、パワコンの分電盤から引込柱までの架空引込線が12mぐらいの長さがあります。設置当初、ここは三相3線で14sq(ケーブルの太さの規格。数字が大きい方が太い)のケーブルが使ってありました。支柱を沿わせる部分は、主に38sqですので、この部分だけが細いのが気になっていました。電圧上昇値は、標準電圧の2%以内(200Vだと4V)というルールなので、14sqでもぎりぎりOKではありますが、だいぶロスが出ることになります。実際、フル発電している時に触ってみると、暖かくなっているので、抵抗熱として逃げていることが実感できます。1.6Vの上昇に抑えられますから、1.1%ぐらい送電ロスが減ることになります。20年間の売電額を考えると、かなりの金額になります。そこで、7月中旬、思い切って14sqから38sqへの変更をしてもらいました。その前後で、電力会社の売電メーターの数字と、パワコンの積算出力の値を比較してみました。結果は以下の通りです。変更後、大きく送電ロスが減っていることが分かります。データが少ないですが、計算通り1%ぐらい改善している可能性もあります。稼働中のパワコンでの系統電圧も、2V以上下がりますから、出力抑制がかかる確率も下がることになります。これは、数字として見るのは難しいですが、今後の売電量向上に貢献してくれるでしょう。発電をこんなところで無駄にするのはもったいないですから、発電所のオーナー、計画中の皆さんは、一度チェックしてみて下さい。引込線変更の効果(2014.08.30)試運転(2013.10.09)パワコンの日除け(2013.10.09)パワコン電気工事(2013.10.05)ケーブル固定(2013.09.13)コメント引込線変更(線を太く)の効果、大きいですね。実測データが貴重です。石原さんなかなか目にする機会が少ないデータだと思います。お役にたてれば幸いです。三角部や軒の活用RSSを表示する。