主要国道も沿線の道の駅も車で一杯でした。我々は相変わらず、事業場の年次点検にいそしんでいます。今日は仲間の管理技術者の応援を得て、午前1箇所、午後1箇所の年次点検を行ないました。いつも悩ましいのは第1柱の接地抵抗測定です。第1柱のA種接地線は、高圧機器から電柱内部を通り接地極へ接続されいることが多い。1キュービクル内の雨漏り今朝はこの秋最低の気温とか・・・肌寒い朝でした。今日の午前は仲間の管理技術者の管理する事業場の年次点検応援でした。キュービクル内の点検をしていると、変圧器のケースに・・・雨漏りの跡があります。こちらにも・・・こちらにも・・・雨漏りの先をたどると・・・・どうも吊りボルトのところから雨が滴ったようです。ボルトを拡大すると雨が滲んだ跡があります。ボルトが緩んでいる様子はありませんでした。今日は太陽光発電所のパネル増設に伴う変圧器の入替を行なった。AC10,350V10分間印加異常ありませんでした。変圧器の入替↓これはすばらしい工夫です。天秤状の吊上げ治具を使っていました。右が新しい変圧器、左がキュービクルから取り出した変圧器です。新しい変圧器を利用して、バランスを取りながら、キュービクル内の変圧器を取り出しました。敷板もコロも不用です。