0新工場この秋運開予定の工場です。巨大な建屋の建設が急ピッチで行われています。来月からは順次、機械の据え付けも始まります。↓受電キュービクル用架台もほぼ完成です。↓サブ変電所キュービクルのチャンネルベースの据え付けも行われていました。来月中には竣工検査、受電と忙しくなりそうです。停電通報確認を行っているが、3ヶ月に一度程度の頻度で実動作確認を行っています。自作の簡易電流試験器でZCTを流れる電流を警報電流以上とし、監視装置を動作させます。メール着信時間、メール表示値などを確認して完了です。メールに表示される電流値はほとんど誤差が無いことが判ります。0暑さ寒さも彼岸まで今日10時の気温です。天候は雨でも降り出すかなといったちょっと厚めの曇りでしたが、久々にちょっと涼しい「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉通りの陽気でした。午後からは曇りにもかかわらず30°C以上まで上昇し、結構蒸し暑い日になりました。温度計はよく忘れるので、点検バッグにくくり付けいつもぶら下げて持ち歩いています。工場内の狭いところや、回転機の付近では要注意ですが・・・・・。建物の一角に「頭上危険」の表示が・・・。上を見上げると↓建物の庇に取り付けられたケーブルのカバーが腐食して、ぼろぼろと錆びた鉄板?が落下しています。ここは昨年受託したお客様ですが、腐食が著しく取替修理を依頼していましたがついに孔が空いてしまいました。通路の上ですから、ぼろぼろに錆びているとはいえ人に落下すれば大変なことになります。月曜に稲刈りしたお米が今日新米になって届きました。{/嬉しい/}昔は稲刈りして、ハザに掛け天日干し、脱穀、臼挽きとたくさんな工程がありましたが、今はコンバインで稲刈り脱穀、農協のライスセンターへ出荷すれば3~4日で新米になってきます。楽になったけど経費もかかるし米の値段も安くなってゆく・・・・。0蔦がよく伸びる昨日の久しぶりの雨のせいでは無いと思うが今日の現場では蔦がよく伸びていました。電力会社の電柱支線、すべてに巻き付いていました。右が電力柱、左が第1柱。一応支線のツルよけでストップしていますが一部乗り越えたものもあります。構内1柱の方は毎月点検の成果?で全然蔓は巻き付いていません。電力会社柱といえども事故になったら大変ですから蔓の元を切っておきました。0第1柱GR9月になっても残暑が厳しい。毎日猛暑日が続いています。先日の年次点検応援に伺ったお客様の構内第1柱です。GABのGR制御箱が高い位置に取り付けられています。写真のはしごの高さが4m。柱上でのGR試験作業となり、安全保護対策はしていますが毎回大変です。エナジーサポート社GABのGR制御線は標準8m(SOGは10m)です。