食品の冷蔵なので急いで調査に伺いました。↓停電したコンセント回路(延長ケーブルで他のコンセントに接続してあります。)タコ足で2回路接続してありました。分電盤を調べるとやはり漏電ブレーカーが過電流でトリップしていました。↓こちらがタコ足の先です。昨日、今日と晴天が続いています。今日は気温が高くて暑かったです。年次点検をさせてもらいました。OVGRの試験状況です。↓電圧計に自作のデジタル電圧計を使用しました。試験器の電圧計の目盛りが粗いので、デジタル表示させることにより精度の高い試験ができました。0検針間違い昨日、月次点検に伺った事業場の電力使用量のグラフです。5月検針の電力使用量が飛び出ていました。(ピンク色の折れ線)積算電力量計の読み間違いかと再度確認したが間違いはありませんでした。4月検針値が間違っているようです。恥を忍んで、お客様の先月の電力会社の検針票を見せていただきました。4時間帯契約のうち1時間帯のひと桁の数字が間違って電力使用量が小さくなっていました。先月種まきした小松菜が生育してきました。込み合っているので間引きしました。無農薬なので虫食い穴がありますが安心して食べられます。現在の我が家の菜園の状況春植えるべきものは、おおよそ植え付け完了。写っている野菜を数えたら少量づつですが30種類近くありました。今の時期は雑草などあまりありませんが、これから大変です。無事、管理出来て夏に野菜が収穫できるかどうかは未知数です。午前は、お客様のキュービクル内の低圧回路の改造工事があり停電操作と作業場の引き渡し、および完了確認のため現場へ出動しました。停電は第1柱のPASで開放しました。キュービクルにて接地取り付けし、工事会社に作業を開始してもらいました。停電時間があったので、第1柱GRの試験用配線を取り付けました。ここのGRは地上高が高く、試験器のワニ口取り付け作業が危険作業になるので、試験用配線を取り付けています。同業者のブログを見ていたら作業車の燃費の話題がありました。私と同じスズキのエブリイのようでしたので、自分の車の燃費を調べてみました。↓走行距離乗りはじめてちょうど1年経ちました。仕事には、トヨタのハイブリッドカーも使っていますが、最近は軽に機材から資材まで積み込んでしまったので、この車を使う頻度が高くなってきました。先日紹介した絶縁手袋を使用ししてみました。細かい作業もあるので、これくらいがいいかも・・・通常の点検に使用するには作業手袋と同等な使用感です。筆記はゴムの厚みがある分書きづらいですが読める程度には書けます。夏場は、中で汗をかくかもしれません。外す時、ゴムが張り付いて一寸厄介です。HIOKIのカタログに出来るような写真で恰好がいいですね。