前回記事「恥を知れ!粗悪業者!1」の続きを投稿します。現場から帰宅後、ご主人からお電話をいただきました。奥様から教えていただいた、ご主人のLINEアカウントも私から”お友達承認済”確認も兼ねてのご連絡でした・・・。ご主人に送信した現場報告全文ですこんにちは。9/19はありがとうございました。お電話いただいたのに、現場画像の送信が本日になり申し訳ございません。順を追って、作業の過程、画像をこれより送信致します。初めに、到着して、前回室外機本体へガス補充したガス圧がどう変化してるか調べるべく、ガス圧を測定しました。前回ガス補充して1.2MPaあったのが、0.9MPaに下がってます。9/17に補充したガスが既に抜けてる訳です。別業者での取付具合、接続ガス配管の確認をしてみました。屋外の化粧カバートップを外した画像です。貫通穴のパテ埋めも雑ですし、接続部の断熱材はこのままの状態で、断熱材を塞ぎテーピングも全くしていませんでした。(むき出しのまま)室外機本体のフレア加工をして再接続しました。補助配管がやや折れてます。この状態では、ガスの循環が正常にされません。(ガス漏れのオイル後もありました)この部分からガス漏れを起こしていたと判断できます。フレア加工をやり直し、最適なトルクで再接続して、接続部の断熱材もまき直し、結束バンドで固定しました。この後、貫通穴にパテ埋めをして、表面はコーキング処理しています。