管理している某学校ではこの夏、全教室にエアコンを設置しました。そのため、エアコン用に動力変圧器を増設しました。この学校では以前から絶縁監視装置を設置済ですが、それ以降時々、増設した変圧器の漏電通報が届きます。こちらの学校の絶縁監視装置はIoタイプです。今まではIoタイプで問題なかったのですが、今回増設したエアコン台数はかなりの台数で、ケーブル長も長いです。昨日の朝、この地方は70mmを超える大雨でした。朝、お客様からの電話で、漏電ブレーカーが動作したとの通報があり、事業場へ急行しました。降雨による湿気で絶縁抵抗が下がっていました。ELBが動作するほどの電流は流れていません。ELBは1,2時間位の間隔でランダムに動作するとのことでした。漏電ブレーカーの単体の動作試験を行いましたが、動作時間、電流とも特に問題ありませんでした。伺ったお客様の非常用発電機の自動起動試験にてトラブルが発生しました。発電機の自動起動試験は、受電キュービクルにある商用のブレーカーを遮断し、実際の停電にて発電機起動し、負荷に電源を供給する試験です。いつもと同じように商用電源を落としても発電機は全く起動しません。始動キーで始動すると異常なく起動し電圧が発生しました。今日の午後は、仲間の電気管理技術者が管理する事業場の年次点検の応援に行きました。こちらの事業場のキュービクルはリアクトルの振動による、異音が発生しているとのことで、今日の停電に合わせリアクトルに防振ゴム取付しました。防振ゴム取付後の写真です。リアクトルのベースとチャンネルとの取付ボルトナットを防振ゴムに取替えただけで簡単な作業で終わりました。今日は太陽光発電所の月次点検に伺いました。小さなパワコンがたくさんあります。月次点検では、キュービクルにある各パワコンから受電する交流ブレーカーの電流を測定し、他のパワコンとばらつきが無いか確認しています。今日の点検では、発電電流が若干少ない回路が1つありました。現場のパワコンを点検すると、接続箱の4回路あるブレーカーの1つが開放していました。発電電流が少なかった原因です。0OHM電機のマイクロスイッチ?「OHM」の神対応!先日、養鶏場のお客様でニワトリに餌を供給する装置にトラブルがあり調査に行きました。ニワトリは生き物ですから決められた時間に餌をやらないと死んでしまいます。・・・・・重要な設備です。調べたら、原因はこちらでした。餌のタンクの満杯を検知して供給を止めるためのマイクロスイッチです。お客様と相談して、マイクロスイッチを取り替えることにしました。昨日は、この地方も台風21号の影響で夕方から暴風雨となりました。夕方からは、各所で停電が発生し、メール通報や電話対応に追われました。我家も19時過ぎに某所の停電通報とともに停電してしまいました。ちなみに我が家の通電は今日の15時過ぎでした。発令され、とても外へ出られる状態ではありませんでした。動力回路の漏電が発生し緊急出動しました。動力トランスのB種接地線の漏れ電流Ioは、通常50~60mAですが監視装置の表示値は125mAでした。現地にてキュービクルの分電盤を調査すると、氷蓄熱回路の漏れ電流が大きく増加していました。漏電した機器はこちらです。今日は、以前の月次点検にて動作不良が確認されていたOVGRの取替を行いました。リレーのすぐ近くに避雷器があるので、リレーの裏面を点検するだけでも停電が必要です。リレー取替後の裏面配線です。↓線番は前のリレーの端子番号です。取り外したリレーの裏面です。↓電源端子の位置は同じですが、それ以外の要素は全く配列が違っています。0間断漏電しばらくの間、監視王の通報が無かったのが昨夕から2,3分おきの漏電通報が発報しだした。今朝になったら、OR表示も出だしたので朝一で事業場に向かった。今日は夜勤明けの休業日でほとんどの機械が操業停止していたが、すべて分電盤について調査した。電源ケーブルが太いので、SOUKOUのフレキシブルのクランプメーターを使用しました。