(やや難しい)電気使用場所の配線に関し,次の(a)及び(b)の問に答えよ。おける電気使用場所の配線に関する記述の一部である。\)及び電圧に応じ,感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。\)で使用する接触電線を除く。\)及び絶縁性能を有するものでなければならない。\)による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。\)の抵抗負荷に電気を供給する低圧屋内配線がある。金属管工事により絶縁電線を同一管内に収めて施設する場合に使用する電線(各相それぞれ1本とする。解釈」に基づけば,いくらとなるか。正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。\)は周囲温度で,単位は°C)を用いるものとする。56条,第57条,第62条でいずれもよく出題される条文です。(b)は電力科目にも出そうな問題です。若干難易度が高めですが,三相3線式の電力の式と電流減少係数を組み合わせた良問と言えるでしょう。【解答】(a)解答:(5)(ア)電気設備に関する技術基準を定める省令第56条第1項及び第57条第1項の通り,「状況」となります。(イ)電気設備に関する技術基準を定める省令第57条第1項の通り,「特別高圧」となります。(ウ)電気設備に関する技術基準を定める省令第57条第1項の通り,「強度」となります。(エ)電気設備に関する技術基準を定める省令第62条第1項の通り,「交さ」となります。(オ)電気設備に関する技術基準を定める省令第62条第1項の通り,「混触」となります。<電気設備に関する技術基準を定める省令第56条>配線は、施設場所の(ア)状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。特別高圧の移動電線は、第一項及び前項の規定にかかわらず、施設してはならない。充電部分に人が触れた場合に人体に危害を及ぼすおそれがなく、移動電線と接続することが必要不可欠な電気機械器具に接続するものは、この限りでない。<電気設備に関する技術基準を定める省令第57条>配線の使用電線(裸電線及び(イ)特別高圧で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の(ア)状況及び電圧に応じ、使用上十分な(ウ)強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。配線には、裸電線を使用してはならない。施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度を有し、かつ、絶縁性がないことを考慮して、配線が感電又は火災のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。特別高圧の配線には、接触電線を使用してはならない。接近し、又は(エ)交さする場合は、(オ)混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。配線は、水道管、ガス管又はこれらに類するものと接近し、又は交さする場合は、放電によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく、かつ、漏電又は放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。\)以上であればよい。\)より小さいため不可。\)より小さいため不可。[H29:問12]三相短絡事故に関する計算問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。