今日は朝冷え込みがあったものの、陽がさしてくると穏やかな暖かい日になりました。寒かったらどうしょうと思っていましたが、こんな陽気でしたので昨日設定した監視王の取付けに現場へ向かいました。この盤に変圧器は4台あります。変圧器と監視王との距離が長いので、センサーはケーブルをつないで延長しました。手前の一台だけが付属の長さで間に合いました。今日は先日入手した監視王Iorの設定をおこなった。更新できるようになり若干設定操作が簡略化されていた。監視王Ior3台の設定。マニュアルなしで設定できる。設定完了後実際Ioを流して、通報や読込みなどの確認試験実施。これで現地取付け可能となった。0PCB廃棄物保管場所お客様の事業場に最近他の工場からPCB機器が持ち込まれ保管されています。PCB廃棄物は特高変圧器のようです。絶縁油は抜き取られているとのことで防油堤は設置されていません。フェンスが設置、施錠され表示板も取付けられています。この保管費用だけでも結構掛かりそうです。0パワータンクボールペン今日は朝からみぞれ交じり。昼近くには雨となりました。雨で困るのはボールペンでの筆記です。用紙にインクがのりにくくなります。今日は電気管理技術者のブログで紹介されていたパワータンクボールペンを使ってみました。通常のボールペンより濡れた用紙への書き味はいいです。濡れていてもインクがのらないようなことはありませんでした。↓次に伺ったお客様です。雨の為、お客様の休憩室を使わせて貰い報告書を作成しました。小雪がちらつく寒い日が続きます。昨日は事業場のキュービクル新設に伴う竣工検査を頼まれ小雪の中で実施しました。様子キュービクル、ケーブル、PAS一括で10350V10分間印加検電器にて電圧印加の確認午後は、昔の仲間との忘年会。小雪から本格的な雪になってきました。0事業場にエコパワーメーターを取付けお客様から「分電盤のブレーカーが時々飛ぶので見て欲しい」との連絡があり、事業場を訪問しました。同じ回路に1.3kWの保温装置と0.8kWの電気ポット、300Wの加湿器が使用されていました。始業時の保温装置起動に加え電気ポットの加熱時、過電流になります。最近、保温装置の位置替えによりコンセントが変更されたのでこのようなことになったようです。電力近隣2営業所幹部との研修会があり出席しました。テーマはやはり自由部門の値上げが決定していることから節電・省エネがらみのものでした。↑グループ会社のT-ネック社によるコンプレサー台数制御システム「エアーマイスター」の説明。30台までの色んな種類のコンプレッサーを効率的な一括運転制御を行ない省エネを計るシステムです。今日月次点検に伺ったお客様です。昨日の強風でまわりの木々から枯れ葉が太陽光パネルの上に落ちています。風が吹いてくれてどこかへ飛んでいってくれたらいいが、このまま残ると濡れ落ち葉になってパネルに貼り付き発電に支障が出るかもしれない。ひと月様子を見てパネルの上から飛散しないようなら早めに清掃した方がいいだろう。森の中?の太陽光発電も大変です。0監視王Ior注文していたM社の監視王Iorが届いた。毎月点検の事業場に取付け予定。なんとか年内に取付けしたいが・・・。今日は事業場で廃止した変圧器とコンデンサー合わせて6台の絶縁油の微量PCB分析の為試料の採取を行なった。↓変圧器の油採取一試料5mlほど採取。ゴム手袋着用し、一試料ごとスポイトは取り換えます。変圧器は点検口があるので、容易に採取できるが、高圧コンデンサーは密閉されているので油採取の為には、採油用に穴を開ける必要がある。↑電気ドリルで穴開け。勢い余って油が噴き出さないよう、静かに慎重に穴開け。