半端物の部材を流用したのでしょうかね?見える部分でもありますし、外観など全く気にもせず施工したのがうかがえます。真空引き作業を1時間少々かけて行い。室外機本体に記載の充填量1.05KgのR410Aガスをチャージ致しました。奥様にも冷房状態を確認いただいてます。手が痛く感じるほど、よく冷えてました。室内機本体の風の吸い込み口と吹き出し口(ルーバー部)の温度差も正常でした。これは奥様にお渡ししている他業者が接続した状態のフレア接続部です。フレア部の銅管厚さが薄くなってます。取外した状態のままから、そのまま接続すると再接続のトルクがかかり、銅管が肉薄になります。フレアを再加工して接続することが一般的です。締め付けると銅管が裂ける可能性をわかってて、わざと適当に締め付けたのか?どちらかだと思います。粗悪な作業しかできてない、それによってガス漏れ(工事保証対象、やり直し対象)にもかかわらず、一般的な代金以上の請求との事でした。おまけにリフォームの大工さんや、職人さんへ”けんか腰”って・・・。聞いてて腹がたちました。私のブログでも拡散しておきます。長文になりましたが、私の工事にもし不具合があった場合はご遠慮なく連絡くださいね。それでは、今後とも宜しくお願い申しあげます。室内機補助配管のヘコミ(やや折れ)部分は厳密にはメーカー修理が必要です。補助配管部の新品部品を室内機本体と溶接修理になります。メーカー修理になりますと、かなり高額な修理代金となりますので、ヘコミ部のガスの循環を改善するために、ヘコミ銅管部を工具で少し起こしました(亀裂が入らないように確認して)これがお客様(ご主人)にお送りしたLINEでの現場報告全文になります。四六時中立ち会ってる方なんていません。”プロに任してるから大丈夫”そんな気持ちで私たちにご依頼をいただいてる訳です。画像を撮って、それを観てもらって、説明をさせてもらってます。作業途中でも、必要なれば、確認なり説明なり、させてもらってます。お客様がみてない、みられないからと言って”粗悪な作業を平然とやってのける業者”は残念ながらまだまだ多いもんです。コメントをキャンセルあなたのメールアドレスは公開されません。*ウェブサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。Dinozoom.com.%d人のブロガーが「いいね」をつけました。