Blog電気管理技術者と開業をめざす人のために記事検索Entries今年の月次点検票の整理と来年度の準備もう12月も半ばを過ぎて、今年も残り少なくなりました。今月の月次点検も予定通り完了したので、今年の月次点検表の整理と1月からの点検表の準備作業をしています。事業場の最大電力と使用電力量の年度推移グラフの作成過去数年間の電力の推移グラフです。このグラフは月次点検表のデーターとリンクしているので、点検表に検針データーを入力すると自動的に作成でき、何時でも出力できます。先日の年次点検で変圧器の絶縁油を採取し、微量PCBの分析を行った結果です。基準値以下で問題ありませんでした。今日は事業場へ月次点検に行ったので、現場の機器に表示を取り付けました。微量PCB不含機器のシールを本体に貼り付けました。合わせて検査報告書の写しを本体に取り付けておきました。ここまでしておけば、管理技術者や事業場の担当者が変わっても曖昧になることはないでしょう。った、年次点検の報告書が完成しました。低圧回路の絶縁低下やブレーカーの動作不良など技術基準に抵触する事項が数件ありました。それらの不具合については、点検報告書に記載するとともに、「電気設備の改修依頼書」を作成し、お客様に改修案を提案し、不具合を改修するようお願いしています。今日は事業場の消防用発電機のオイルと冷却水の交換作業があり、操作のため出向きました。交換作業はお客様が依頼した町の自動車屋さんにやっていただきました。オイルの抜き取りはプライミングポンプの運転で簡単に抜き取りできました。エンジンの運転時間は短いですが、長い期間取替えていなかったので、オイルも冷却水もかなり変色していました。お客様には今後、4年くらいで定期的に交換するようお願いしました。昨年の今頃は35°Cを超える猛暑で、全国的に小中学校の熱中症が問題になりました。その問題を受けて、今年は市内の小中保ではエアコンの設置工事が行われています。私が管理させていただいている小中学校でも工事が計画され、工事が始まっています。エアコンといっても各教室に設置されるので電気の容量がかなり増大します。準備していた、事業場の電気保安講習会が無事終了しました。この企業の何カ所かの事業場から20名ほどの職長クラスの方に集まっていただき、用意したテキストとパワーポイントにて説明させていただきました。熱心に聞いていただきましたが、盛り沢山の内容を限られた時間で説明したので、十分理解していただけたかちょっと不安です。今月計画しているお客様事業場の電気保安講習会の資料が完成したので昨日印刷しました。資料は今までのものとほとんど同じですが一部変更追加しました。↓講習会参加者は連絡責任者が主なので、連絡責任者の位置づけが分かる系統図を新しく追加しました。今回は漏電模擬装置でアースの重要性や漏電や感電などのメカニズムを理解していただくことも重点としているのでその説明に合わせたた資料を作成しました。今年もあとわずかとなりましたが、今年度の年次点検のうち年内分は11月にすべて終了しました。上のファイルは年次点検報告書の管理表です。この表の余白が全部埋まれば、全て年次点検が完了したことになります。来年の2月以降に数件実施すれば30年度の年次点検は完了です。私の受託するお客様は、毎年、停電点検が可能な事業所ばかりなので、悩むことなく計画的に実施できます。受託している全事業所なのでかなり大量です。(汗)目的は、事業場の過電流継電器などと電力会社の保護装置との保護協調および事業場内の保護協調の確認です。今日伺った事業場は4月から新規受託した事業場です。最近負荷が増えてきてデマンド電力が500kW近くなっています。事業場での電力の使用状況を把握するためパワーメーターを設置しました。こちらはオープンの電気室です。私は、ある程度以上に規模のお客様には、こちらのパワーメーターを設置しています。簡単に設置でき、電力や電圧、電流、力率などのデーターがSDカードに保存されるので分析が容易です。