続いて今日も高圧欠相事故が発生しました。(涙)今日の午後、某事業場で第1柱取引用メーターのVCT取替工事が実施されました。予定はお客様から連絡は受けていましたが、特に立ち合いはなしで実施していただいていました。そんな中、工事業者のTネック社からの電話がありました。VCT取替作業中にお客様の電力ケーブルとVCTに接続する電線が1相断線したとのこと。事務所からの電話で現場の詳細はよく分かりません。小雨交じりの天気だったので、のんびり先日実施した年次点検の報告書作成を行っていました。そんな時、電話が・・・・・相手は先日年次点検を実施した事業場です。「動力回路が欠相した。高圧カットアウトのヒューズが断線しているようだ。」・・・これは大変!相手には差し当たって低圧に繋がっている機器は全て停止しておくようにお願いして出動しました。2OMRONの新しいOCR今日は所属する協会の支部会があり出席しました。K2シリーズの紹介がありました。講師の方はオムロン阿蘇からわざわざ来ていただきました。この継電器はおなじみのK2CAシリーズの後継機として3月から切り替わったとのことです。従来機種とは互換性があるのでそのまま入れ替えが可能です。今日は早朝7時から年次点検を実施しました。↓構内第1柱DGRの試験構内第1柱からキュービクルまで130mあるため方向性の高圧地絡継電器を使用しています。↓試験ケーブルの接続例のパワークリップに取り替えた試験ケーブルを使用しました。今までのクリップと比べ、噛みこみが良いのでまず外れることはありません。お手伝いいただいた、先輩の電気管理技術者にも好評でした。0Iorの測定B種接地線の漏れ電流の管理はIorにより行っています。Iorは定期的に4月と10月の月次点検にて、年に2回の測定です。今月は測定月なので各事業場のIorを測定しています。この事業場の動力変圧器は、Ioの340mAに対して、Iorは38mAほどです。前回データーとほぼ同じです。このケースでは、B種接地線の漏れ電流はIoでは管理不能です。毎月の測定はIoのみですが、Ioに大きな変化があればIorを測定します。今年も我が家の土手の三色桃が咲きました。昨年の台風で2本倒れたのでいつもよりちょっと寂しい気がします。楽天ブックスを見ていたらこんな通信教育を見つけました。↓3ヶ月でこれだけのことを系統立てて学べればいいですね。私も受講したいですが、この歳で今更感が強くてたぶん3ヶ月続かないのではと思います。0ライト付きのボールペン某MONO〇AROのダイレクトメールで見つけたので買ってみました。ゼブラのボールペンの先っぽにLEDライトがついています。用途は防災や消防、警備、看護などや宅配便、アウトドアなどの使用を想定しいるとのことです。我々の仕事にもピッタリ?のグッズです。先っぽのライトはかなり明るいです。手元の明かりとして懐中電灯代わりになります。5年ぶりに改定されました。今回は所属する協会から会員全員に配布されました。太っ腹です・・・・今までの規程に比べるとかなり厚くなっています。ページ数で約90ページの増です。いうものは中身が増えることはあっても、絶対減ることはないですね。どんなことが追加されたのか、これからぼとぼちとひも解いてゆきたいと思います。↓こちらは最近、(自前)で購入したものです。0パワークリップの続きパワークリップの続きです。今度は、DGR試験器のケーブルのクリップを交換しました。絶縁カバーをハンダ付け後に被せる設計なので、カバーの内側が割れています。一次的に使用するものなので、試験や安全に影響するものではないとは思いますが、ちょっと気になります。そこで、今まで使用していたワニ口の絶縁カバーを使ってみました。窮屈ですがおさまりました。