2019年10月3日9/19に訪問した現場での記事を投稿します。県外から徳島に移住されてる方のお宅でした。古民家をリノベーションして、地域の方が集えるコミュニケーションの場として奥様が営んでおられる「古民家カフェ&ギャラリー」です。お客様から電話がありました。「以前はお世話になりました〇〇です」ご用件を伺うと、当店が取付したエアコンは特に問題なく使用できてるご様子でしたが、リノベーション時に取付していた(別業者施工分の)エアコンの冷えが悪いとのこと、私の名刺をもらってたから、当店での対応は可能でしょうか!?そんなご希望であった・・・。その電話をいただいて、一度現場に訪問させていただきました。点検すると、どうやら”ガス抜け”の状態っぽい。ガス抜けの箇所を改善させて、正規量のガスの充てんが必要でした。その日は応急処置として、ガス圧を計測しながら、ガス補充で様子をみていただき、後日あらためて、修理に伺うお約束となりました。”ガス抜け”しかも、酷い!9/12、再訪問いたしました。現場到着してガス圧測定しました・・・が、ガス圧が低下していました。取付工事の不備か、製品本体のガス配管の裂傷のどちらかです。見るからに”雑”としか言えませんでした。室外機本体との接続部のフレアの再加工を施して接続。断熱材もテーピングされないままむき出し、”ガス抜けの跡”であるオイル漏れが確認できました。おまけに接続部のフレアナットもしっかり締められていませんでした。間違いなく、この部分からのガス漏れでした。あまりにも粗悪な作業と、その業者の悪態を奥様からお話を受けました。当店はスマホの画像を撮って、お客様に説明してあげるように、どの現場でも心掛けてます。今回も施工前(別業者)と施工後(当店)の状態を画像に撮ってお客様に説明しました。現場では奥様に説明いたしましたが、ご主人にもLINEで後ほどご報告する事にしました。コメントをキャンセルあなたのメールアドレスは公開されません。*ウェブサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。Dinozoom.com.%d人のブロガーが「いいね」をつけました。