Blog電気管理技術者と開業をめざす人のために記事検索Entries50万回アクセス突破!弊Blog、本日アクセス数累計50万件突破しました。つたないブログですが大勢の方にご覧いただき感謝いたします。今後ともよろしくお願いいたします。0??と??今日の収穫です。放置してたら巨大化してしまいました。左はズッキーニ、右は黒瓜です。ズッキーニは大きくなっても柔らかくおいしいです。黒瓜は一夜漬けでいただきます。↓こちらはおなじみオクラです。こちらもちょっと大きくなってしまいました。下は普通のオクラ、五角です。断面は角が無く丸っぽく、ちょっと細長め、色は少し淡い緑です。バター炒めが一番です。今日は8時頃30°Cを超え、以後は33~34°Cで推移しています。カーポートは熱吸収ポリカーボネートを使用しています。効果を熱画像で見てみました。1のラインで温度を分析してみました。ポリカーボネートの陰の部分は、陰でない部分と比べると10°C以上低い温度です。熱吸収の効果か単なる日陰の効果かよく分りませんが、思ったより大きな温度差で驚きました。今日は昨日、一昨日と比べれば少し暑さは緩んだものの35°Cくらいの気温で屋外では灼熱です。午前、午後と2カ所の年次点検です。ケーブル絶縁抵抗測定5000VメガーにてG方式で測定。メーター振り切り5TΩ。高圧側は順調に点検が進みました。(JEAC8021)が改訂された。所属する協会の方針により、改訂版が全協会員に配布され、先日手元に届いた。この規程は、2004年より保安管理業務を受託できる者の範囲が拡大されてから保安管理業務のレベルがまちまちとなったため、一定のレベル以上を確保するため保安管理業務の標準として2007年に制定されたものです。0月次点検で気付いたこと先日DGRの設定ツマミの整定不良の不具合があり、他所についても月次点検時チェックをすることに・・・こちらのDGRはメーカーは違うが整定スイッチは同一仕様のようだ。このリレーは今年の春、取替えしたものだが内部が蜘蛛の巣でいっぱい。見たらケーブル孔が閉塞してなく大きな隙間がある。今日の午前中は仲間の管理技術者の年次点検の応援でした。ブログネタっていうことで紹介?いただいたのが↓です。前に死んでいたということで腐乱しミイラ化しています。どこから入ったのか?このキュービクルの換気孔はこの蛇が入れるほどの大きさはありません。ほかに考えられるのは隣に連接するキュービクルとの連絡の電線管こちらの隙間は侵入できそうです。竣工検査でOVGRの試験を紹介しました。恥ずかしながら、このステッカーのいいたい意味が分りました。↓このOVGRの接続図です。どのメーカーでもZVTの結線は同じですからメーカーにこだわりません。高圧の完全一線地絡時には地絡相の対地電圧は0となり健全相の対地電圧は線間電圧の値に上昇する。07月の発電実績この地方の今年の梅雨明けは7月8日と早く、梅雨明け後数日間は好天が続きましたが、その後は月末まで梅雨のような不安定な天候が続きました。午後雨だったりの天気の日が多く発電量は低迷しています。↓月間発電量の年度比較この3年間の7月の発電実績はほぼ同じ横並びです。8月は気温が高くなるので発電効率は下がりますが、天気さえ良ければ日照時間は長いので期待したいです。