籾殻ボイラーゲストハウスシャンティクティの様子を日々お伝えします。-----皆さんにお逢いできるのを楽しみにしています。ユニアースプロジェクト気の向くままに天然暮らし。プロフィールAuthor:kenshalomシャンティクティ臼井が足跡を記します。(12/30)今年募集中の年間講座です。大阪の帰りに伊那の中西さんをお訪ねしました。中西さんはエコボイラーゼロを導入使い始めています。コントローラーを付けることによって温度設定や燻タンの状態なども制御できるのでそのコントローラーを導入する価値があるかアドバイスを戴きました。籾殻ストッカーの角度がよいのできれいに搬送されていました。籾殻の搬送は自立型のリンクバスケットを使っていました。除雪用のスコップで入れれば苦になりませんとおっしゃっていました。今年の冬から使うのだそうです。帰宅して籾殻ストッカーの角度を変更してみました。実際は何度で籾殻が落ちるかやってみました。45度以上あれば良さそうです。これで籾殻の搬送がうまくいくといいのですが楽しみです。いつもコイン精米所で籾殻を戴いてきます。ビニールシートを巻いてスライドすればモミが落ちてきます。モミだけでない小さな粉じんで風呂に入らないといけなくなります。この作業も大変ですね。籾殻ボイラーの籾殻は一週間に一回くらい補給しています。近くのコイン精米所に行って自立型のビニールボックスに入れて軽トラックで運びます。この時精米所のストッカーを開けるのに三脚が必要です。籾殻ストッカーにはエアーで搬送します。ストックボックスに籾殻がたまっていきます。上部に空気の逃げるペンチレーターを付けてあります。籾殻が詰まったり異物が混入すると供給ボタン赤が点滅し搬送用サーキットブレーカーが落ちます。そんな時は整備点検が必要です。前面カバーを取り外しギヤ部分をはずします。6角ナットで2カ所止められているのでゆるめてギヤーを外します。シャフト押さえを外すとカバーが取れます。螺旋状のシャフトが見えます。裏側に回ってカバーを外します。送風ファンを外します。ギヤ部分を6角ナットでゆるめ外します。正面からシャフトがはずれます。内部のつまりや異物を取れば点検整備が終わります。組み立てれば終了です。燃料費ゼロの優れものです。3月頃から取り組んでいた配管が完成しました。煙突から薪ストーブのように煙が出ているのも風情があります。燃えかすは燻炭として使用可能。CO2排出ゼロのカーボンニュートラルです。籾殻をそのまま使えるのも無駄がなく優れています。ここに2m3の籾殻が入ります。この籾殻のお湯がエコキュートに入ります。ヒートポンプを使ってお湯を沸かしますが籾殻ボイラーのお湯で電気はほとんど使いません。風呂の自動湯張りや温度設定給湯もでき籾殻ボイラーとエコキュートのコラボはなかなかの優れものです。籾殻ボイラーの給水は太陽光パネルを作り温水を湧かし使用するつもりです。これで籾殻使用量も減りますね。屋根の熱低下にも貢献します。エコキュウートの配管は水の入るところに温水を入れるのはうまくいきません。水の入るところには水が入らないと水によって給油温度を調節するので水が必要です。温水を入れる場合は下部の給水部分に入れてやる必要があります。その折には配管をカットして給水用と温水用にする必要があります。Thu給湯配管と太陽熱パネル給湯配管を自分でできるところはやっています。太陽光パネルが配管できるようにボイラー横に配管をしました。屋根のお湯がボイラーに入る予定です。できたら熱交換をして不凍液を循環したいなーと思っています。どこかに不要の熱交換機がないかなーと探しています。ボイラーの2管式でも代用になります。ボイラー周りもだいぶすっきりしてきました。室内床暖房ソフトパネルの横にマットを敷いて絨毯で覆います。籾殻ボイラーを使った暖房のヘッダーボックスが完成しました。アースバックのワークキャンプの合間をぬって作りました。扉は仁の結婚式の時に使った写真ボードです。塗装をしたら素敵な扉になりました。金属の専用ボックスを買うとウン万円ですがこれは全て廃材です。素敵にできあがりました。この扉を開けると素敵な何かが出てきそうでしょう。フタだけで雰囲気が変わります。Wed籾殻ボイラーヘッダーの保温ヘッダー分岐にボックスをつけました。一般的には金属のボックスが用意されていますが自分で作れば廃材で作ることができます。あとドアを作れば完成です。燻段を受けるペール缶も戴いてきた物に塗装をして準備ができました。植栽もできたので1年もすればイチイに目隠しされて生け垣が生まれると思います。後給湯配管が完成すれば籾殻ボイラーの配管も完成です。Fri持続可能な暖房2昨日に引き続きボイラー周りの整備です。コンパネで作ってあります。昨日籾殻を風送しましたが問題点も出てきたので改良しました。送風口は固定することにしました。煙突のサイクロンは粉塵が飛び散り周辺を汚します。密閉して空気は漏れる工夫をしました。ガーデンハウスで使っていた残り煙突を塗装して使いました。コンパネを両サイドから押さえるように加工しました。ボックス内に送風するので排気も必要です。昨日は籾殻や粉塵が飛び散っていたので煙突を作り排気をすることにしました。途中にネットをいれて粉塵が飛び散らない工夫をしました。ペール缶に受けるようにしましたが昨日は雨でした。雨がかかるので屋根をつけることにしました。送風で燻炭がペール缶に落ちるように工夫をしました。これで雨が横殴りに降っても大丈夫です。ボイラーが隠れるようにイチイを採ってきて植えました。2~3年すると生け垣ができてボイラーも隠れるようになると思います。人工的なモノが見えない方が素敵ですね。バリに行ったとき金属的なモノには全ておおいがしてあり美しく感じられました。金属のモノはなるべく使わないのがいいですね。地下資源でなく地上資源を使った暖房をしたいと薪ストーブに次いで籾殻のボイラーを稼働することになりました。給湯暖房が籾殻でできます。日本は米の国ですから有り余る資源が活用できます。現在籾殻は産業廃棄物です。これをどうまた籾殻ボックスに移すかが課題です。木工用の集塵機を使って搬送することにしました。このシステムに巡りつくまで結構時間がかかりました。燃料費を無料にすると言うことは大変なことですね。被服銅線を床下からはわせます。業者の人と一緒にやりましたがなかなか大変な仕事でした。4系列残ってしまい明日に持ち越しです。子損の建物には便利かもしれません。35年前にはシャロムで床暖房をやりました。その当時は4分の3インチの鋼管を全部ねじ切りして配管しました。台所と部屋につけました。ファンの音がしなくてソフトな暖房です。籾殻ボイラーの部品が変わったので煙突も付け替えました。籾殻がいっぱいになるとセンサーが感知して供給を止めます。煙突にファンが着いて排気を強制排気するように変更になりました。配電盤もボイラーの上につけられ改良が加えられました。