年次点検が続きました。今日で今月の予定は終了です。{/嬉しい/}毎日暑いので午前の点検です。主要機器は経年37~8年で、かなり経年劣化しています。2ヶ月後、全取替を予定していますが年次点検と取替え工事が同日では作業が輻輳してしまいますので、計画どおり年次点検をさせていただきました。ところが高圧地絡継電器の動作試験を実施したところ、動作不良でした。最近は秋の気配どころか残暑の暑さが続き参ってしまいます。{/悲しい/}今日はデマンド警報器の配線、試験を実施しました。電力会社によるパルスの引出し作業パルスCT取付状況電力会社の作業は20分くらいで全作業完了。この事業場は電力量計が第1柱にありキュービクルからはかなり距離があります。デマンド検出器はキュービクルに取付けするので、パルス信号は架空で第1柱からキュービクルまでとばしました。0モーターの取替えお盆前にモーター巻線の絶縁劣化で漏電事故が発生したが、お盆の休業中にモーターの取替えが実施でき、先日試運転を行なった。モーターの巻線図↓新しいモーターは200V/400V共用のためちょっと複雑です。ターミナルボックスの配線も端子が多いので大変です。それでも無事試運転完了。お盆休み中に復旧できてよかったです。0残暑お見舞い申し上げますやっとお盆休みも終わり通常のパターンになったようです。(勤め人の場合ですが・・・・)朝晩は少しはしのぎやすくなった気がしますが、日中はまだまだ暑いです。今日も午前中から32°Cは超えていました。今日の午前は年次点検でした。構内の点検中、黄色の声が聞こえるのでなんかな?と覗いてみると、隣接する「観光やな」へ幼児が大勢遊びに来ていました。やなで鮎のつかみ取りです。042ndサマーコンサート昨夜は、我がバンド最大のイベント「サマーコンサート」を開催しました。