今日は某学校の空調用変圧器増設の竣工検査があり、朝からほぼ一日費やしました。新しく増設した変圧器盤↓既設のキュービクル内で容量増加できないので新たにトランスキュービクルを増設しました。設備容量が300kVAを超えるので、既設キュービクルにVCBを取付。コンデンサーの取替、トランスキュービクルへの送り用LBSの取付などの改造工事を行いました。0おじさんバンド49thサマーコンサート今日は所属する楽団49回目のサマーコンサートが開催されました。今年は、例年お借りしている文化会館が改装工事中のため、市内の「歌舞伎ホール」という別の施設で行いました。ここまでくると、ほとんど緊張感もなくなり、淡々?とやるのみです。写真のボーカルは、毎年来ていただいている谷向柚美さんです。来年は第50回となります。何とかあと一年も元気でやりたいものです。空調増設工事シリーズで電源容量不足のため取替した動力変圧器です。この事業場は今まで設備条件を満たしていたので隔月点検にて申請していたが、今回設備容量が増えて設備条件を満たさなくなったので新たに絶縁監視装置を取り付けしました。設備条件に関係なく、いずれ監視装置を取付しようと思っていましたが、今回待ったなしの取付となりました。先日月次点検に伺った事業場の分電盤です。分電盤の注意表示がアートでした。どこかの著名な書家が書いたような表示です。「開放厳禁!」などの形式的な注意喚起より味があっていいなと思いました。0キュービクルの増設(2)昨日に引き続き、今日も学校の空調用変圧器の増設工事があり出動しました。今回は、既設のキュービクルの基礎を延長し、増設トランスのキュービクルを連接しました。意外と簡単に据付けできました。101時すぎには据え付け完了し、増設部分の耐圧試験を実施し、お昼ごろには受電できました。暑かったですが雨が降らなくてよかったです。キュービクルの連接には既設の屋根を取外し、実施したので小雨でも降ればアウトです。学校の空調増設に伴って受電容量が増加したため動力変圧器を増設しました。キュービクルを受電キュービクルとして、既設のキュービクルをサブ変としました。そのため、このキュービクルには第1柱とサブ変向けの2本のケーブルが接続されます。07月の発電実績(R1)昨年は梅雨明けが7月9日で、その後、猛暑日が続きました。今年の梅雨明けは7月28日で、上中旬は梅雨空で日照時間も極端に少なかったです。梅雨明け前から天気は回復し、昨年以上の猛暑が続いています。我家の太陽光発電も過去最低の440kWhほどでした。梅雨明け以降、天気が良くなっても今度は高温のため発電は抑制されています。今年は7月としては最低の発電量です。昨年は過去最高でした。先週の金曜日の月次点検です。温度の高かった変圧器です。