高圧ケーブル地絡事故の続きです。無事終えることができ、夕方までに発電機から商用に切り替えることができました。ケーブルはCVT38sq120mです。耐圧トランスと高圧リアクトルを使用し実施しました。充電電流300mA、トランス電流85mA、リアクトル電流220mAとほぼ計算通りのデーターでした。0移動用発電機車ケーブル地絡事故の続きですが。ケーブル引き替えのため資材手配しても休日のため本日中の入荷は無理。工事屋さんつながりでいろいろ当たってもらったがどうしても明日の午前中しか間に合わないようだ。この事業所は老人福祉施設で一晩中の停電は許されない。電力会社に相談し、災害復旧用の移動ケーブルなどあたってもらたが無理なようです。日曜の朝8時過ぎお客様から携帯電話が、「全館停電した。電力会社配電線は停電はない。」天候は昨夜来の大雨。第1柱を確認するとDGR動作、AOGは開放している。キュービクルより第1柱側の高圧ケーブルのメガーをあたると0MΩ。先輩の管理技術者より提供していただいた写真です。高圧キュービクルの中に蔓が伸びていました。ツルは電気が好きということはないと思いますが、小さな隙間からキュービクル内に侵入することがよくあります。このまま放置すれば蔓は充電部に接触し、高圧地絡事故に発展します。早い段階の点検で発見し、除去できたのは幸いでした。変圧器の取替に伴う絶縁耐力試験を実施しました。