昨日に引き続き今日も別の事業場での停電作業です。今日はこの事業場のサブ変電所の動力トランスの取替えです。機械設備の増設に伴い変圧器が容量不足となるためワンランク大きなものに取替えします。サブ変送りのLBSを開放し、サブ変側で接地を取付けました。LBSには投入禁止表示を取付けし、キュービクル扉を施錠したが、LBSには機械的ロック装置は無いのでちょっと不安な点は残ります。今日はキュービクル内の作業のため停電操作、作業の立会いなど行いました。サブ変のキュービクル内作業のため、事業場の全停はありません。該当キュービクルのGCB開放、DS開放。その後、受電所キュービクルにて分岐のGCBを開放。キュービクルにて検電、接地取付け。付けは、当方立会いで作業者に実施していただきました。屋上設置のキュービクルです。お客様に内緒で置かさせてもらっています。だれか新設現場の3種の神器を上げられていましたが屋上キュービクル点検の2種の神器?です。土足で上がれない建物ですのでエレベーターで屋上まではスリッパです。キュービクルでゴム長に履き替え点検です。踏み台はキュービクルの基礎が高く、メーターを点検するときなど使います。0GABの取付けレベル昨年取替えしたGABです。ないが例の高倍率ズームデジカメで撮影した。入り操作で引っ張り過ぎか・・?・・まさか・・いつもの点検では下からしか見ていないので分からなかった。昨日、今日とめっきり春めいた日となり、過ごしやすい1日となりました。竣工試験を行いました。0冬ピーク某福祉施設は毎年、年間を通して冬季にデマンドの最大が発生しています。今季はパワーメーターをセットしデマンドの出方を調査しました。↓データーの一部です。朝から午前中にかけての暖房がデマンドを押し上げているようです。寒い地域、お年寄りは寒さに弱い・・暖房が必要。した簡易電流試験器について回路を教えて欲しいという要望がありましたので期待に応えたいと思います。いっても単純回路で公開するというほどの物ではありませんが・・・・。AC100Vをヒューズ、SWを経てトランスにて電圧を下げます。最低電流を固定抵抗で変化範囲を可変抵抗で変化させます。電流範囲を決めてトランスの変圧比、抵抗値やW数を決めてください。0怪しげなソフトひょんなことからマイクロソフトのオフィスソフトを入手しました。ところがパッケージの説明文を見ると・・・・・・とかとかなんかカタカナの誤字がいっぱいあるし、漢字のフォントもちょっと違う・・・・・。某国のミッキーマウスやドラえもん、最近はガンダムもありましたが、よく似ているけど全然違う、全然違うけどよく似てる・・・・って感じで、何か笑ってしまいます。思い切ってパッケージを開封してみました。ICカードリーダーと電子証明書を準備しました。今年からは電子申告です。以前から国税のインターネットで申告書を作成していたので何ら問題ない。添付書類の提出省略や24時間対応で便利です。絶縁監視装置の取替です。周波数再編のキャンペーンに乗せられてO社からM社の監視王へ乗換え。これですべてメーカーが統一できたので管理は容易になった。↓撤去品O社のこちらの装置は同型機で他所にて不具合があったがこちらでは全然問題なし。メーカー統一のための機種変更です。