この事業場では過去の気温から見て最高気温といえます。変圧器の負荷は、いつもと同じ安定しています。(65%くらい)この変圧器はこれくらいがピークでしょう。警報設定は85°Cにセットされています。・・・が現場の警報表示だけなので警報が出ても誰も分かりません。最高気温は昨日より1°C高く37°C近くまで上がりました。先月の点検時より10°Cも高い気温です。今日一番温度が高かった変圧器です。変圧器の表面温度が70°C近くあります。こちらは二次端子の温度です。こちらも70°C近い温度です。いずれも運転には十分許容できる温度なので、特に問題はないが、このキュービクルには排気ファンが付いてないので、盤内温度は40°C以上と思われます。