PMシリーズGS10PM/GS20PM特長シンプル配管構成・大幅コストダウン実現ワンユニットの均圧弁、遮断弁を採用。ガスと燃焼空気のバランスを最適に保ち、コストダウンを実現したバーナーです。全てのガス種類に簡単対応ノズル交換により、全てのガス種類に対応することができます。燃焼筒は、ガスと空気を完全に混合した燃焼が実行できるよう、各種研究データから設計されています。比例式ガスバーナーには、ダンパモータを採用。追従性の良い燃焼を実現しています。世界トップレベルの品質管理ガスバーナー部品の注文はコード番号により、簡単に発注カバーがかかり、バーナーの機械部分が見えずスマート大きさ重量が小さく取扱簡単フレームロッド、スパークロッドスタビライザ等の交換が簡単マニュアルが充実しているので設置が簡単リエロバーナーの用途例、交換の手引きはこちらをご参照下さい構造説明ガス配管ガスバーナー本体への取付けはパッキンなしのユニオン接続。安全確認のため、本体アースは必ず接続して下さい。空気ダンパ取扱説明書を参照して、必要位置に設定して下さい。ガスバーナー本体ヒンジバー利用により取付、メンテナンスが簡単に実施可能。コントロールボックスドライバーで取外し可能。ガスバーナー外観バーナーカバーにより、安全が確保されたコンパクトパッケージ型バーナー。バーナースイッチボックス遠隔で操作したい時使用します。スイッチボックスとセットスイッチ操作で、使用がより便利になります。