今日も晴天、朝はちょっと寒いですが日中は過ごしやすい陽気です。今日は仲間の管理技術者と、相互応援にて午前午後と2件の年次点検を実施しました。5000Vメガーにて8GΩでした。今日は事業場の年次点検を実施しました。年次点検の停電に合わせ、変圧器の絶縁油を低濃度PCB分析のため採取しました。本日採取したのは低濃度PCBの混入が否定できないとされる、1990年前後製造の2台の変圧器です。PCB廃棄物の問題はなかなか難しい問題ですが、我々の業務としては主任技術者の内規に従って、調査確認を粛々とやるのみですね。今日は、受託する最大容量の事業場の年次点検で大勢の仲間の管理技術者の応援を得て実施しました。週間予報では1週間前から雨予想でした。昨日あたりからちょっと予想がずれて、今朝の予想では曇り、降水確率20%となり、実際には青空が広がり、暑い一日となりました。行いの良さが証明された?ような天気でした?年次点検はおかげさまで、順調に行われましたが、最後に一ヶ所だけ、絶縁不良個所がありました。今日は、事業場の年次点検を1件実施しました。合わせて、屋上に設置された小出力発電設備(太陽光)の点検も行いました。週間予報では雨の確率が高かったですが、ほとんど雨にも降られず点検ができたので良かったです。パネルの目視点検を実施しました。0カットアウトスイッチのヒューズの接触不良による過熱焼損これも今日の年次点検の続きです。先日、年次点検の数日後にカットアウトスイッチのヒューズの締め付けが外れ欠相事故が発生したことがありました。以前から、年次点検では、カットアウトスイッチのヒューズ筒を外してヒューズの状態を点検するようにしています。今日の年次点検の続きです。工場の屋上に50kW以下の太陽光発電設備があり、今日の年次点検に合わせ点検を行いました。パワコンのフィルターの点検、パネルの点検などです。先日、この発電設備で、パワコンの1台が直流地絡故障が発生し、その時は再起動で復旧できましたが、今日の点検でパネルや接続ケーブルの点検を行いました。0MET-2今日は、午前2ケ所、午後1ケ所の年次点検を実施しました。1週間前の週間予報では雨予報でしたが、2,3日前から曇り予報になり、今日は一日雨に降られることはありませんでした。(良かった)まず、1か所目の接地抵抗測定です。昨年の点検時には、補助極を打設する地表がありましたが、今年の春、構内の埋め立てやら舗装やらの工事があり、補助極が打設できなくなりました。キュービクル周辺が舗装面で補助極が打設できません。2恋路峠(こいじ峠)今日は早朝からお昼まで、年次点検3件実施しました。爽やかな天気で、過ごしやすい午前でした。帰り道にちょっと遠回りして恋路峠を通ってみました。長野県の大桑村と南木曽町の境の峠で標高は670mです。峠の石碑石碑の横にあった成就の鐘ハート形をしているので恋路の名にあやかった恋愛成就の鐘のようです。私には関係ありませんがカランカランと鳴らしてみました。今日は今年度最後の年次点検でした。点検中、ずっと2~3mmの雨でした。今日の雨は週間予報で予測できていたので、今日予定の3件の内2件は計画を変更して昨日のうちに年次点検を済ませました。今日の1件だけは、どうしても変更できず雨の中での年次点検でした。今日の年次点検では、CVTケーブルの端末処理部の修理を行いました。このブログでも何回か紹介している、例のS友3Mの端末処理部の溶解対策です。今日は非常用発電機の点検を実施しました。午前中は、はっきりしない天気でしたが午後からは日差しもさし、気温も上がってきました。点検は午後からだったのでよかったです。発電機の運転試験の様子↑今日は一人でしたが、作業手順に沿ったチェックリスト兼検査記録用紙を用意していたで、焦ることなくスムーズに実施できました。したストップウオッチです。