Blog電気管理技術者と開業をめざす人のために記事検索Entries9月の発電実績(H28)今年の9月は最悪でした。台風の発生は8月と同じく7個。内、上陸したものは8月の4個より少ない2個でした。秋雨前線と台風や台風崩れの低気圧の影響でほとんど毎日雨か曇りの日ばかりという印象でした。我家の太陽光も↓やはり中旬以降はずっと発電量が低迷しています。このグラフで見るとそこそこ天気のよかった日は6,7日しかありません。累計の発電量も400kWをちょっと割り込んでいました。↓月間の年度比較です。0年次点検報告書このところ最近実施した年次点検報告書の作成作業でした。1昨日はコピーのトナーが無くなってしまって作業が中断!某a○○○onへ注文したら翌日に到着。必要な事案に関しては、報告書とダブりますがお客さまに「改修依頼書」を提出しています。今日の年次点検は2件です。1件目は早朝7時に停電です。始業前の8時すぎには完了、通電しました。2件目は終業後の夕方17時に停電です。つるべ落としで18時過ぎの通電時には薄暗くなってしまいました。こんな一日はしっかり仕事ができたような気がします。今日の早朝お客さまから電話がありました。「深夜、事業場の電灯分電盤が停電した。警備会社が駆けつけたところELBが動作していた。始業前に復旧したいので見て欲しい」とのこと。この地方この時間帯は大雨警報発令中です。雨の影響で漏電かなと思いながら現場へ駆けつけました。↑トリップした漏電ブレーカー回路をメガーで調査したところ、確かに絶縁は悪いが、漏電ブレーカーが動作するほどで無し。台風も通過し、台風一過で天気が回復してもいいのにと思うが、秋雨前線の影響で今日も雨です。雨の中でのリレー試験は大変です。今朝、思い立って先日から試していたインバーターを不完全ですが急遽使うこととしました。↑インバーターとバッテリー(段ボールの箱)。点検車の荷台にセットしました。↓DGRの試験荷台に試験器をセットして試験しました。この試験器の試験ケーブルは3mしかなく、車を近づけぎりぎり届きました。3変圧器耐圧試験ここ最近台風や秋雨前線の影響で降水確率が高くなっています。今日も台風16号の接近で雨が降ったりやんだりの悪天候でした。そんな中、依頼されていた変圧器の耐圧試験を行いました。室内のため雨の影響もなく良かったです。カットアウトもってことで追加の試験です。耐圧試験は問題なく終わったのですが以前から使っている伸縮式の三角コーンが妙にくたくたです。バーの長さが不適切で押したりひっぱたりしているのでしょうか。伺った時、来月の年次点検の停電に合わせて取替えするCTの耐圧試験を実施した。耐圧試験といっても10kVのメガー測定をしただけです。・・・・一応10kV印加して絶縁抵抗100G以上という結果でした。・・・耐圧試験とはいわないか・・・気休めの試験です。この事業場は先月設備容量を増やしたのですが、CTを取替えなかったのでOCRの整定がちょっと苦しくなりました。0レーザープリンターを車載してみた月報印刷用のモバイルプリンターが1台動かなくなった。古いインクジェットプリンターだが使い勝手がよいので、販売中止になってからも某オークションで中古品を入手して使い回してきたが、古すぎて機種変更の時期かなと思っている。インバーターによる車載電源でレーザープリンターが使用できればと思い、カラーレーザープリンターを購入した。レーザープリンターは小型でカラー、自動両面印刷で安い機種を選んだ。来月実施する年次点検の計画書を作成し、お客さまにも提出し説明をすませました。技術者の人員も多く、試験項目も多いので毎年この事業場は計画書を作成しています。停電区域を明確に示します。3操作手順書停電と受電の操作手順と確認項目をワンステップ毎に記載。先日の年次点検では蓄電池設備を持った事業場で逆電力継電器RPRが設置されていました。昨年の竣工検査以来の試験ですがしっかり手間取ってしまいました。某OMRON社のRPRです。試験回路↓リレーの入力はPTより三相電圧とCT電流が1相です。上記の回路図のように電圧は単相で入力する方法です。↓試験器はSOUKOUのDGR試験器を使用しました。電流はmAオーダーで読み取るため、デジタルマルチメーターを使いました。