心からおすすめお金のことプロフィールサイトマップ超省エネ住宅の住まい手による、家づくりブログ|エココチカフェ超省エネ住宅の住まい手目線で建築や日々のことを書いています。本気のトラブル中級編の続き、後編です。熱交換型換気システムのトラブル、水漏れです。熱交換型換気システムそのものの問題ではありません。冬季に結露水が発生するのは顕熱型の熱交換換気システムに限定されます。全熱交換型換気システムは水蒸気も交換するため換気システム本体内部全体が凍結した場合は別ですが結露水の発生のリスクは極めて低いです。システムの選び方についてはこちらの記事で書いています。参考:熱交換換気システムで光熱費節約できる?導入後の電気代と感想。自分にとっての記録としてそして導入される方や初めて設計や施工される方に参考になる情報になればと思い、書いていきます。画像サイズは小さめとしています。して熱交換換気システムの電源オフ。本体内部の水をタオルで吸水。↓サーキュレーターで床と本体に送風。いうところまできました。一夜明けて、床も本体もカラカラに乾いていました。ここまでは予定どおりです。エレメント本体を確認する作業です。タオル吸水したのですがエレメント本体の下部にあるトレイにはまだ水が残っている状態。慎重にトレイを外す作業をおこないました。トレイは排水ドレンの配管に接続してあるので先に配管の接続部分を外しました。ところが、トレイにはほとんど水が残っていない。それなのにまだそれなりの量の水が残っている。いうことはエレメント本体内部に水が残っている可能性が高いです。して排水がうまくいっていないのか。換気システムの内部に問題がある可能性が残っているため、エレメントを取り出すことにしました。■驚いたのは、その内部。エレメント本体は重量があります。思いでエレメントを外してみるとエレメントがななめになった時に水がビショビショと流れてきました。驚いた事にエレメントがのっていたトレイは黒い汚れでいっぱいでした。カビなんだと思います。これを浴室で綺麗に洗う事にしました。綺麗に汚れをおとすことができました。エレメント本体も下の方は汚れていましたので浴室で流水で汚れを落としていきました。OAやSA側は綺麗だったのが救いでしたがもしかしたらエレメントは交換したほうが良いのかもしれません。メーカーに確認しておこうと思います。■更にファンを掃除することに、、、そして、、、ここから先はもう風の谷ナウシカの世界です。EA側の換気扇のフードをあけてみるとそこは腐海の赤ちゃんが、、、そして、EAのダクトにも、、、う〜ん、ショックですね、、、これは見て見ぬフリはできないレベルでしたので掃除機で吸い、分解してきれいにふきあげました。ダクトのカビの正体は断熱ダクトの断熱材のビニルが破れて断熱材のふわふわした部分が露出してしまっていてそこがカビていました。これは施工不良といってもよいと思いますがさすがに自分では直せないので今回はあきらめました。OA側も掃除機で吸って綺麗にしました。コチラはカビはありませんが、虫の死骸などはあります。いつもこっちはメンテナンスしていたので、ついでに。一晩本体カバーを開けたままにしてサーキュレーターで送風して乾燥させることにしました。熱交換換気システム本体の内側には気密性を高めるためのスポンジが全面に貼られています。それを完全に乾かさないとカビなどの原因になると考えて一晩徹底的に乾燥させることにしました。■エレメント本体とトレイを再設置そして3日目。完全に乾いたエレメントとトレイを再セットしました。排水のパイプの水は流れていたのでおそらくもう凍結してなさそうです。それで、3日ぶりに電源をオンにしました。あとは、結露水がちゃんと排水されていればとりあえず復旧成功ということになります。上記が2/24〜2/26までの流れです。本日3/13に本体内部を開けて点検してみました。大丈夫だろうと思ってトレイの下部を押した時に「ブシュ」と水がある音がしました。