なるとこれは今晩が勝負だな、と。心の中では焦りながらも妻には安心してもらえるように平静を装い(きれていない)ながらまず熱交換型換気システムの電源をオフにしました。熱交換型換気システムの電源をオフにすれば水滴が止まると思っていたんです。■顕熱交換型に結露水が発生することはわかっていたなぜなら熱交換型換気システムの導入を検討した方ならご存知の方が多いと思いますが顕熱交換型は冬に結露水が発生します。還気(RA)OAが熱交換器を通ってSAにいくときにRAが熱交換器を通ってEAにいきます。室内にあたためられたSAとして給気されます。顕熱交換型は水蒸気は交換しないのでつまり、RAがEAになる時にあたたかくしめった空気が急激に冷やされるので換気システム内でビシャビシャに結露するんです。それは普通のことというか、そういうものなので、必ずこの結露水を排水するドレンを設けるんです。夏のエアコンと同じです。空気はSAに混じりませんから最悪EAの空気が汚れるようなことがあっても室内空気質には影響がほとんどないということです。この結露水がなんらかのかたちで機械の内部を伝って、漏れてしまったのかな、というぐらいの気持ちでした。水漏れも止まるだろう、と考えていました。熱交換型換気システムの電源をオフにしても全然水漏れがとまる気配がありません。これはもしかしたら「排水ドレンが凍るかなにかの原因で中に結露水が溜まっちゃったのではないか、、、」と考えました。■熱交換型換気システムの中をあけてみる。深夜0時を過ぎて、熱交換型換気システムのメンテナンスの始まりです。引越して4年たちますが、内部の清掃は年1回はやっていました。いつも掃除の時に空けているネジをまわすとポトト、、、と水が滴ってきます。水漏れの勢いが弱まる感じではありません。全部で5つあるネジを外側のネジをはずした頃には水漏れがほとんどおさまっていました。今度は更に内部のネジ穴から水がポタリポタリ、、、そうです、ずっとあけていなかった熱交換のエレメントが入っている部分です。空気質に重要なOAを重点的にやっていたのですが実はEA側はあけたことが無かったんです。試しに手のひらで押してみると「ブシュッ」という水に濡れたスポンジを押したときのような音がします。そこで、気づきました。「これはハンパない水の量だぞ」と。結露水の量がスゴいことになっていることはわかりました。長期故障==出費大!!!にいたる可能性もあります。エコロジー&エコノミーじゃない!!!妻に説明できない!!!ということで、焦りまくりましたがそこは妻の手前もあり冷静を装い、考え直しました。「換気システムそのものの不具合ではない」という結論に至りました。結露水が水漏れしたと推測しました。なると、おそらくドレン配管の詰まりが問題なので換気システム本体には問題がないはずです。なれば、まずは換気システムのバッファ(緩衝)になっている部分にたまった水を排出してあげれば、しばらくは水漏れはおこらないはずです。換気システム内での結露水発生は冬季特有の現象です。これからあたたかくなるのでじっくり対策を練ればいいじゃないか、と自分で自分を説得して水抜き作業をすすめることにしました。そんな中、ちゃんとサポートしてくれた妻に感謝。夜中に起こしてくれた妻に一瞬でも「ええー、起こす必要あんのかい」と思ったことは、この場を借りて正式に謝っておきたいと思います。■一人ではつらい、水抜き作業これが思ったよりてこずりました。うちの熱交換型換気システムのレイアウトは何故か手前側にカバーが開くため奥のエレメントを取り出すにはカバーの奥にまわりこむ必要があります。水平方向に設置されているのでとても狭いスペースで仰向けでの作業。その空間で、おそらく4リットル以上の水の入ったトレイを仰向けで平行に支えながらおろすことは至難のわざでした。そこで、妻にタオルを大量にもってきてもらい順々にタオルで吸水していく作戦にしました。これが吸っても吸ってもおわらない。フェイスタオルで20枚程度がびしょびしょになる程の水です。それでもまだトレイには水が残っていました。(接写でうまく写りませんでしたが)それでも、エレメントに水がたまっていてRA側も汚れているようなのでエレメントを外して掃除しないとだめだ。これは本気の作業になる。思って、その晩はそこまでとしました。一応、新しい結露水の発生はとまったようで水漏れもとまりました。それで、その日は扇風機をまわして濡れた屋根裏の床と本体を乾かして休む事にしました。ここまでがこの2018年の2月24日の晩に起こった事です。続きは後編で書いていこうと思います。参考:熱交換型換気システムの水漏れトラブル(後編)と書き上げて、忘れてました。今夜のリビングダイニングは22.5度。