(3)三相4線式(V結線)の変圧器容量の選定は、単相と三相の負荷割合やその負荷曲線及び電力損失を考慮して決定するので、同一容量の単相変圧器を組み合わせることが多い。(4)配電線路の運用状況や設備実態を把握するため、変圧器二次側の電圧、電流及び接地抵抗の測定を実施している。内蔵し金属製のケースに収めたもので、地中配電線供給エリアで使用される。三相4線式(V結線)の変圧器容量の選定は、単相と三相の負荷割合やその負荷曲線及び電力損失を考慮して決定します。通常は共用変圧器の方の容量を大きくします。210[V]/105[V]の柱上変圧器がある。図のような単相3線式配電線路において三つの無誘導負荷が接続されている。$I_1$[A]の値の組合せとして正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。点から負荷側線路のインピーダンスは考えないものとする。問題文を図示すると次のようになります。キルヒホッフの第2法則を適用します。10kW(力率=1)2個が接続されている。これに供給するための共用変圧器及び専用変圧器の容量の値[kV・A]は、それぞれいくら以上でなければならないか。値の組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。相回転はa’‐c’‐b’とする。}\\\\&=&30×10^3[W]\end{eqnarray}$答え(5)2014年(平成26年)問16図に示すように、中性点をリアクトルLを介して接地している公称電圧66kVの系統があるとき、次の(a)及び(b)の問に答えよ。図中のCは、送電線の対地静電容量に相当する等価キャパシタを示す。図に表示されていない電気定数は無視する。(a)送電線の線路定数を測定するために、図中のA点で変電所と送電線を切り離し、A点で送電線の3線を一括して、これと大地間に公称電圧の相電圧相当の電圧を加えて充電すると、一括した線に流れる全充電電流は115Aであった。このとき、この送電線の1相当たりのアドミタンスの大きさ[mS]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(5)9.1(b)図中のB点のa相で1線地絡事故が発生したとき、地絡点を流れる電流を零とするために必要なリアクトルLのインピーダンスの大きさ[Ω]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。送電線の電気定数は、(a)で求めた値を用いるものとする。}=EY$[A]A点で送電線の3線を一括して、これと大地間に公称電圧の相電圧相当の電圧を加えて充電したときの等価回路を示します。}=0.001$[S](b)地絡点を流れる電流を零とするには、容量性リアクタンスと誘導性リアクタンスの大きさが等しくなれば良いということです。並列共振が起これば良いということです。}=333$[Ω]答え(a)ー(2)、(b)ー(3)2015年(平成27年)問13三相3線式と単相2線式の低圧配電方式について、三相3線式の最大送電電力は、単相2線式のおよそ何%となるか。近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。三相3線式の負荷は平衡しており、両低圧配電方式の線路こう長、低圧配電線に用いられる導体材料や導体量、送電端の線間電圧、力率は等しく、許容電流は導体の断面積に比例するものとする。20Aの二つの負荷が接続されている。この配電線路にバランサを接続した場合について、次の(a)及び(b)の問に答えよ。バランサの接続前後で負荷電流は変化しないものとし、線路抵抗以外のインピーダンスは無視するものとする。(a)バランサ接続後a’-b’間に流れる電流の値[A]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(5)30(b)バランサ接続前後の線路損失の変化量の値[W]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。過去問解説(a)バランサを接続したときの、電流の分布を図に示します。それぞれのバランサに流れる電流は5[A]になります。電験3種の理論で出題される三相交流回路の計算問題について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の法規で出題される保安原則と公害の防止について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の法規で出題される変電設備等の施設の基準について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の法規で出題される架空電線の施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の法規で出題される発電所等の施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。電験3種の法規で出題される工事計画及び検査について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。電験3種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。PM電線の太さは、負荷損(電線抵抗による発熱損=ジュール損)を考慮しなければなりません。大きな電流を流すには、断面積をより大きくします。これは電線抵抗を少なくして、電線が発熱しないようにするためです。この負荷損は、流れる電流の二乗に比例します。配電容量が同じ場合は、単相3線式は単相2線式に比べて電流を50%程度に抑えることができます。いう理由で、単相3線式のほうが、細い電線を使うことができます。AM2003年(平成15年)問13配電容量が等しい場合、100[V]単相2線式配電方式より電線の銅量が少なくてすむ。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(2019/4/21時点)。