いえたまっている水量はわずか。前回よりかなりスムースに開けることができました。驚いた事にエレメント本体とトレイの間に少量ですが水がたまっていました。それで念のため再度トレイを外してみるとトレイの排水ドレンのパイプがついている側がEA側の結露水が落ちるところには水が残っていませんでした。みてみると、エレメント本体とトレイを密着させるスポンジ状の部材がつぶれているようです。入ってしまうとなかなか排水されにくい状態になってしまったようです。濡れていた箇所をふきあげて、スポンジ部分も乾かして再セットしました。今回の熱交換換気システムのトラブルの原因と対策について現時点で下記のように考えています。今年の冬はとくに寒かったですので、、、1.結露水の排水ドレン管が排水口のある外部で凍結した。室内の排水管に接続するように記載があり、ここでミスをしている。水が徐々にしみだしていった。3.EA側の結露水とエレメント本体の受け皿となっているトレイの容量の限界に達した。結露水がEA側で発生。5.オーバーフローして、換気システム本体から漏水。いう感じだと思います。カビについては自分のメンテナンス不足を反省。年2回、特に冬季の前後には掃除をしたほうがよさそうです。・漏水により変色した仕上げの手直しあたりを対策していこうと思います。顕熱型の熱交換換気システムの結露水がかなりの量だということには本当に驚きました。うちはたまたま屋根裏にあったのである意味気づける場所でよかったとも言えます。排水ドレン管の適切な設計施工とメンテナンスしやすい配置は大切ですね。うちのZehnderのシステムは縦置きもできます。縦置きの場合はトレイの水をためるバッファが小さいので万一の際には逆に水漏れしやすいような、、、でも排水ドレン管が凍って詰まるようなことがなければ縦置き設置のほう排水がスムースで良いように思います。今度つけるとき(?)は、縦置きでメンテナンスするスペースを確保した位置に設けるようにしたいなと思います。住まい手も顕熱型熱交換換気システムを導入される場合ついついその性能に注目してしまいますが省エネ機器は長く使ってこそ価値があります。参考:熱交換換気システムで光熱費節約できる?導入後の電気代と感想。メンテナンスについて理解しておくことでトラブルが起こった時にあわてずに対応ができますし長く使うことにつながると思いますので導入を検討している方にはメンテナンスを確認することをオススメします。いうことで、換気システムは無事復活しました。本日のリビングダイニングは20度、湿度42%。暖房・加湿ともオフです。今シーズンは暖房はいらないと思います。太陽熱温水システムが44度を超えてくるようになりました。太陽光&熱にはベストシーズンの到来です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。「ZEH時代の冷暖房考」新建ハウジングプラスワン11月号の感想。新建ハウジングプラスワン。大好きな専門情報誌のひとつです。注目してしまう見出しでしたね。熱交換型換気システムの水漏れ(前編)超省エネ住宅、本気のトラブルの中級編です。熱交換型換気システムのトラブル。水ものは精神的にキツいですよね。2018年2月のHR−C暖房費節約状況2018年の2月が過ぎて1週間。「三寒四温」そのものといった気候になってきました。昨晩久々に暖房をオフにしました。私たちの経験が役立つかもしれません。するようになりました。情報のほうが参考になるかもしれません。NJ1・ネオレストがおすすめ。viewsTOTOのトイレを全力でおすすめする理由。3つの視点で解説します。views熱交換換気システムで光熱費節約できる?導入後の電気代と感想。views※2018/1/23追記※トリプルガラスは結露しない?木製トリプルサッシを導入した感想。HR−C放射冷房ON。心からおすすめお金のことプロフィールサイトマップ超省エネ住宅の住まい手による、家づくりブログ|エココチカフェ超省エネ住宅の住まい手目線で建築や日々のことを書いています。