サイトマップ問合わせフォームキュービクル内機器耐用年数Homeキュービクル内機器耐用年数92月2019nichidenキュービクル耐用年数の数字はあくまで目安ですが、実態を踏まえ、計画的な更新が望まれます。LBS真空遮断器VCB負荷開閉器LBSは、負荷電流が流れている電路を開閉できる開閉装置です。手動での緊急停電の際に使いますす。負荷開閉器のみでは短絡などで発生する定格電流以上の事故電流の遮断は不可能です。このため短絡電流から電路を保護するため、負荷開閉器には電力ヒューズが組込まれています。ヒューズの溶断によって短絡電流は遮断されます。ヒューズは一度でも短絡電流が流れると、内部で溶断しますから交換が必要となります。小規模な受変電設備では、LBSを使用しますが、300kVAを超える規模では「CB方式」の真空遮断器VCBが多くなります。各種保護継電器の信号を受けて、遮断器を開放または自動投入が行えます。■過電流継電器(OCR)高圧の電路に整定値以上の電流が流れると動作する継電器。変流器としゃ断器とを組み合わせて、高圧電路や機器の過負荷、短絡保護に用いられます。検出した地絡電流が、継電器の整定値以上流れると、しゃ断器とを動作させ、地絡事故回路を切り離します。方向性を持ったものを、地絡方向継電器(DGR)といい、保護対象以外のもらい事故による地絡を検出しない仕組みになっています。コメントをキャンセル次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。キュービクルの保安管理は日本電気安全協会に委託することが出来ます。国家資格を持った技術者が万全な点検体制でお客さまの保安管理を丁寧に代行いたします。月次や年次の各種点検や電気設備のアドバイスを行います。豊富な知識と経験を持つ電気主任技術者がお客様にご奉仕します。お気軽にご相談ください。