研修会、コーティングの研修会、生産の研修会、集まっている研修会、等を混合するために、22±2°C、RH≤20%を達成することを可能にしますこれらの研修会の環境の索引が使用されて下さい。フィルターから成って(セクションおよび再生の部品を和らげます。ステンレス鋼の管の電気ストーブまたは銅管のアルミニウムひれの蒸気のヒーターによる再生の暖房。有効な遠心ファン、高力構造フレームワーク、高圧泡の両面のエンクロージャ、反冷たい橋処置。PLC制御、電気複数の保護、操作の安全、安定した、信頼できる。イオン電池の企業は主に単位の、直接蒸気化の熱交換器または冷た水熱交換器、極度のケイ酸ゲルの乾燥性がある車輪または分子篩の乾燥性がある車輪、マイクロコンピューターの制御システム凝縮によって構成された除湿器を捧げました。イオン電池、リチウム電池、リチウムおよび熱電池のような環境の湿気のための厳密な条件が、あります。従って、超低い湿気の除湿器は電池、除湿の性能の影響電池の電気特性および安全の生産で直接不可欠です。イオン電池の企業で修飾しました証明されました。温度≤16°Cの液体の注入部屋、焼ける部屋に使用する露点td≤-60°C.Beを出力すればスペシャルが付いている形成部屋は等を要求しましたり、これらの研修会を22±2°C、RH≤1%を達成することを可能にしましたりまた実際の条件に従って気温および湿気を調節できます。フィルターから成って(セクションおよび再生の部品を和らげます。ステンレス鋼の管の電気ストーブまたは銅管のアルミニウムひれの蒸気のヒーターによる再生の暖房。有効な遠心ファン、高力構造フレームワーク、高圧泡の両面のエンクロージャ、反冷たい橋処置。PLC制御、電気複数の保護、操作の安全、安定した、信頼できる。モデル例:ZHL-D-2000ZHL:超低い低い湿気の除湿器の単位の基本コードD:回転式再生のタイプ。電気、蒸気のためのZのためのD。長さmm4500500054006800幅mm1180133016302380高さmm1930年218027503450重量kg17002000年27005000注:漏出空気容積はプロセス空気容積の10%によって計算されます。新鮮な空気の比率は空気出力の10%です。ファンはインバーターが付いているunhousedファンを採用します。比較優位:30年間以上の研究開発に基づくPeritekの除湿器は製造されたです。宇宙服の特定の細胞の生産で使用され、最先端の衛星伝達タワー支持装置になります。一般的な除湿器と比較されるR-DDの最適設計を用いるPeritekの除湿器は熱交換器の除湿器との10%の上の35%以上、エネルギーを節約。Peritekの除湿器の除湿の能力は大きいです。10時間最後の羽毛の後の正常な使用の下で、システムは30から60分の技術的なターゲットを再始動し、達することができます。コンピュータ操作および管理システムのネットワーキングを提供してもいいです。仕事の主義:装置は、冷却の除湿ろ過する、空気の機能回転子の除湿、空輸補給および温度の調節がある結合されたタイプ、等です。新鮮な空気がフィルターを通って行くとき、を始め、表面による表面のクーラーと十分に連絡して下さい空気露点の温度の下の温度、同時に冷却される、それ以上の除湿のための乾燥性がある回転子に空気は帰りの空気表面のクーラーで和らげることの後で乾燥部屋の気温および湿気の減少、低温および湿気の空気混合の帰りの空気、そして分かれている凝縮させた水に回る含まれた水入ります。