CATV・アンテナ工事を中心に活動している有限会社アベ冷熱技研のBlogです2012年2月4日土曜日マンションでIH専用回路(30A)増設工事お昼から、マンションのキッチンへIHクッキングヒーターを設置するため、専用コンセントの増設工事にお伺いしてきました。既存コンロ台の脇には、元々、電気コンロを使用していた時代の20A専用コンセントがありました。今回設置するIHクッキングヒーターは、30Aなのでコンセントもケーブルも電気容量が足りません。配管内のケーブルを抜き替えようと思ったんですが、キッチンから分電盤までの距離が長くて抜き替え不可能。オール露出でモール仕上げにするつもりで、材料を揃えてお伺いしたのですが、浴室・洗面所・トイレの3箇所に点検口を発見。して?と思って覗いて見ると・・・トイレの裏がパイプシャフトになっている様で、大きくスペースがあり、キッチン裏に続いています。キッチンの排水パイプのところから、ケーブルを通す事ができました(^^)vそこから、キッチン下部を横引きして行きます。後は、化粧モールで既存コンセントがあった所まで立ち上げて、専用コンセントへ取り替えます。写真では判りにくいですが、モールを繋ぐため、腰高プレートでコンセントを少し浮かせてあります。分電盤横付近はブロック壁のため手前の石膏ボード壁を貫通して、天井裏からケーブルを取り出し、化粧モールで横引きします。上部真ん中の20Aブレーカーを30Aに取り替えますが、後から増設された配線がすごい事になっていたので、少し整理します。ブレーカーを入れて、電圧測定。異常がない事を確認して、IHクッキングヒーターの試運転。お客様にご確認いただいて、お引き渡しです。この他に、エアコン専用コンセントも200Vから100Vへの切替工事もご依頼いただきました。この様な電気工事もお気軽にご相談ください。74be16979710d4c4e7c6647856088456霜ヶ峯さん、コメントありがとうございます。このマンション、30年以上経っていますがガス設備はありません。いわゆる「オール電化マンション」ですね。給湯は電気温水器、コンロは電気コンロを使うと言う、当時としては最新鋭のマンションだったんですよ。主幹ブレーカーは50Aで温水器は別回路になっているため、容量的には大丈夫なんです。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。