ライドライム水あか、スケールの洗浄はライドライムで!人と環境に優しいスケール除去剤、カルシウム除去剤です。ご確認ください!一般的なライドライムによる洗浄は、洗浄する機器内を、水で50%に希釈したライドライム溶液で満たし、一定時間循環させる方法で行います。そのため、機器を洗浄するにあたって、まず、使用するライドライムの量を算出する必要があります。機器の冷却水保有容量を確認し、例えば熱交換器の場合は、下記に記載している使用量と循環時間の表を参考に必要なライドライムの量を算出してください。表中のライドライムの量は50%濃度ライドライム溶液を前提としているため、器内を溶液で満たし、循環させるためには、同量の水が必要になります。システム全体がライドライムで満たされるよう、循環用ホース等の容量分も液量を確保してください。洗浄する水循環を排水します。水循環の入り口と出口の両方にバルブを設置します。ライドライム熱交換器下部から上部へ循環するよう、循環用ポンプとホースを設置します。ホースは、液の循環を視認できる透明なものが便利です。適量のライドライム溶液を器内に送り込み、循環するように適宜水を足して下さい。※作業開始直後は、器内に付着しているスケールの容積分、ライムライトと同量の水全てが入りきらない場合があります。表に記載されている時間を目安に循環させます。反応が進むにつれ、スケールが剥離していくため、器内容量が増します。その分、適宜、水を継ぎ足し循環を継続させます。循環させているあいだ、定期的に溶液の効果をpH・メーターにより確認するのもいいでしょう。所定循環時間より早く、pH値がpH5.5~pH7.0(中性域)となった場合は、適宜ライドライム溶液を追加し、循環時間も延長します。(ライドライム原液は約pH3.0以下です)所定の時間を経過したら、ライドライム溶液を排出し、水を洗浄します。この作業は、排出口(ドレン)にホースを放置し(任意の排出場所へ誘導し)排水が終わるまですすぎ洗いをしてください。廃液は、産業廃棄物として処理するか、可能であれば、工場内等の水処理施設にて処理して下さい。以上でライドライムによる熱交換器の洗浄工程は終了です。委託して処理もしくは、工場内等の水処理施設にて処理してください。本品は、酸性の水処理洗浄剤ですが、比較的手や皮膚への刺激が少なく取り扱いが容易です。傷や皮膚の敏感な箇所では刺激を受ける場合がありますので、取り扱い時には保護手袋・保護メガネ・保護マスクを着用し、直接手等に触れないようにしてください。誤って傷や皮膚の敏感な箇所に触れた場合、目や口に入った場合は清水で十分に洗い流してください。水洗後なお痛みがある場合は、医師の診断を受けてください。作業服やウエス等に本品が付着した場合は、流水でよく洗い落としてください。空容器は飲料用等に使用しないでください。使用時以外は密封保管してください。処理していただくようお願いいたします。ライドライム原液は、黄銅・アルミ合金(5000系・6000系・7000系)・マグネシウム・亜鉛・洋銀等の合金材質に対し影響を及ぼす場合があります。通常は原液を水と1:1の50%に希釈して洗浄を行い、洗浄時間も短いため、ほとんど影響はございません。機器・配管等の素材によって影響の度合いに個別差が想定されます。機器・配管の図面、素材規格(JIS規格)等をご開示いただければ、個別に最適な使用方法を検討・ご提案させていただきますので、お気軽に当社までご相談ください。ご使用の前には必ず「商品安全データーシート」(MSDS)をお読みください。technology.。