おいて、1997年以降に発表された水道配水用ポリエチレン管に関連する論文テーマ、概要は以下の通りです。青ポリ管をEF融着等で接合した管路は溶接鋼管と同じ一体構造管路と考えられる。そこで、耐震指針1997年版に示される耐震性評価方法を青ポリ管向けに適用して検討した。その結果、レベル2地震動による管体発生歪は0.62%程度であり、許容歪3%(繰り返し伸縮試験等により設定)より十分に小さいことが判った。青ポリ管が地中に埋設された場合の挙動を調査するため、埋設ボックスによる模型実験及びトラック通過実験を行った。1)土中管の方が空中管より、水圧負荷時の発生歪及びその増加量が小さかった。2)土圧のみによる管のたわみ率は0.1%程度と小さい。3)車両通過による発生歪は、土被り1.2mより土被り0.8mの方が大きい。4)車両通過時には瞬間的に歪が発生したが、通過後の残留はなかった。青ポリ管の現地水圧検査を行うと、材料特性により水圧変化が大きく評価しにくい。WRCでは、青ポリ管の水圧検査結果の時間及び水圧を対数処理することで、不具合がなければ水圧降下特性がほぼ直線を示すという研究報告が行われている。これを利用して青ポリ管の水圧検査システムを開発した。青ポリ管(当時はPOLITEC団体規格品)の耐震性を確認するため以下の試験を行った。1φ75×1.5mの青ポリ管により管体引張試験を行った。応力-歪曲線によると引張開始直後は応力が急に増加し、8~11%の最大値(降伏点)を過ぎると漸減傾向を示す。送水機能に影響する縮径変形(ネッキング)は降伏点をかなり超えた位置で発生する。2長さ50mの土槽内にφ150青ポリ管を配管し、土槽中央部を最大50cmまで開いて地割れを発生させたが、漏水はなく、最大発生歪も3.2%で、降伏点歪より小さかった。3長さ8m、幅2mの土槽内にφ100青ポリ管を埋設し、最大50cmまでの段差沈下実験を行ったが、漏水はなく最大発生歪も3%であった。