事実「セルマジック」をお届けしました。要するに、セル1枚に影等があると、モジュール(パネル1枚)の発電量に影響するんですよ。いう事を申し上げました。今はそういう設計構成にはなっていませんよ。今日は、そこについて。前回のコーナーでも登場した写真です。セルをアピールするために水色で示しています、モジュール(パネル)のイメージ写真です。全てのセルが直列で繋がっているとすると、悪影響が大きい。一枚のセルに葉っぱが乗ると、葉っぱの影響で5Wしか発電しなくなる。(10W×29枚)+(5W×1枚)=295Wでは無く、5W×30枚=150Wの発電になりますとお話しました。これは、現在ではあまり見なくなった構成で、対策が図られています。今日の本題です(笑)現在の構成は、、こんな具合に、便宜的に色分けしていますが、赤、黄、青部の様に三段階に分かれています。全部のセルが直列に繋がっている訳ではなく、直列を3つ並列構成にしています。場合に寄っては、4つに分けていると言うモノもあります。これを業界では「バイパス回路」と呼んでいます。葉っぱです(笑)3つに別れているという事を加味して考えてみましょう青部は葉っぱが乗っている部分が発電効率が下がり、全体(青部のみ)に影響するので、5W×10枚で50Wの発電、その他の、赤/黄部は影響を受けていないので、各々10W×10枚で100W発電します。100W+100W+50Wの発電で、250W発電のパネルとなります。これが、バイパス回路の効果です。なるでしょう葉っぱが青と黄部に跨っています。便宜的に5W損失すると考えますね。(実際は違うかもしれません)青部/黄色部は、5W×10枚で50Wの発電、赤部は影響を受けていないので、10W×10枚で100W発電します。100W+50W+50Wの発電で、200W発電のパネルとなります。考えましょう一番下の部分が白濁しています「雪」だと思ってください。ここまで来ると予想できると思います。青部の下一列が雪で覆われている。セル1枚が、完全に覆われて発電していません。(この際1列という意味はほぼありません)つまりは、青部は一切発電していない訳です。100W+100W+0Wの発電で、200W発電のパネルとなります。良く屋根上設置の枚数を増やす為に、こういう方法で設置しているケースで雪が影響する場合です縦置きであろうとなんであろうと、バイパス回路の構成は、こういう風になっていますから、発電量は、、0Wです今日はバイパスマジックについてでした。