あるご質問(FAQ)|テラル株式会社よくあるご質問(FAQ)|テラル株式会社お問い合わせポンプ・送風機のメーカー、テラル。制御盤、付属品のカタログを掲載しました。デザインをリニューアルしました。あるご質問(FAQ)サイトリリース最新のFAQBD3L/BD3S型排水ポンプ制御盤で、減水フロートを使用しない場合の接続方法が知りたい(短絡する端子が知りたい)。IMN-00510-000-A】NX-VFC(-e)の制御盤へのモータ配線方法を教えてください。★検索のヒント⇒1全型式でヒットしない場合は、機種名で検索してみてください。MC52複数のキーワードを入力する場合は、間にスペースを入れるとAND検索になります。3アルファベット・ひらがな・カタカナでの1文字検索はできません。S型4キーワードにハイフン”-”を付けると、そのキーワードを除外して検索します。単相100Vの深井戸水中ポンプMSUSの電源ケーブルは3線あるが、どれが電源をつなぐ線で、どれがアースですか?単相100V電源を直接繋いでの運転は出来ません。運転用コンデンサ、始動用コンデンサを内蔵したBFH型制御盤が必要です。19:53NX-VFC型加圧給水ポンプユニットで、警報用のブザーを音が出ないようにすることはできますか?盤面操作でブザーが鳴らないようにすることはできます。操作するにはポンプを停止させないといけないので。その間は水が出なくなります。詳しくは取扱説明書を参照いただくか、お近くの弊社営業所までお問い合わせください。18:163EリレーでPW&REVが点灯の対応が知りたい。PW&REVランプが点灯する場合、反相を検出しています。電源線の接続間違いが疑われます。電源線の接続を確認してください。19:51PBH型満水警報用盤の防水性能はIP何番ですか?IP44で、屋外使用可能です。19:49加圧給水ポンプユニットNX-VFC-e、NX-LAT-eで外部警報端子は有電圧ですか?無電圧ですか?無電圧のa接点です。16:49MC5の電源配線はどこに結線したら良いか?ユニット上部にある制御盤内の電源端子台に接続してください。5.5kW、7.5kWは電源中継ボックスに接続してください。22:02NX-VFC,NX-LATの外部警報端子は、有電圧ですか?無電圧a接点です。サービス電源を使えば、電源電圧と同じ有電圧a接点として使用できます。MC4、MC5の外部警報端子は無電圧ですか?無電圧a接点です。以下よりダウンロードしてください。18:04JPF型補助加圧ポンプユニットの非常停止表示灯が点灯している。消火ポンプの運転信号が入力されると、点灯してポンプが停止します。消火ポンプを停止した後、リセットボタンを押すとリセット出来ます。「パターン1」の重故障・軽故障について「重故障」:警報発生で、自動運転可能なポンプが無い場合に出力する。「軽故障」:警報発生中でも、自動運転可能なポンプがある場合に出力する。以下よりダウンロードしてください。何秒ですか?電極水位確認時間は5秒間設けています。13:56消火ポンプの制御盤BN3L/BN2L/BN2Sの外部リレー(C11-C12)について教えてください。添付資料を参照ください。18:57消火ポンプの制御盤BN3L/BN2L/BN2Sの水槽への配線について教えてください。添付資料を参照ください。18:55NX-VFC(-e)の異常発報でポンプが停止するかしないか教えてください。添付書類をご覧ください。19:22NX-VFC-e型で運転台数制限機能を作動させた時、制御盤の表示はどの様になりますか?「Ltd」と表示します。17:09排煙機の制御盤BH3Lで異常発生時にパトライトを付けたいのですが、AC24Vの電源がありますか?サービス電源のV24R/V24Tをご使用ください。BLL(S)のトランス使用可能容量は?10VAです。手順書がありますか?添付資料をご覧ください。16:25深井戸ポンプ制御盤BFLにポンプに連動させて滅菌器を取り付けたいのですが、3Eサーマルリレーに直接取り付けてもいいですか?該当3Eサーマルリレーは電動機の電流値を感知しています。そこに滅菌器の電流値が加わると、サーマルが誤動作する恐れがありますので使用しないでください。17:08BH3S-2-37/2の重量を教えて欲しい。屋内壁掛は約100kg屋外壁掛は約130kgです。19:50BD3L・BL3L型制御盤の概算重量が知りたい。添付資料を参照してください。20:08SX-LAT2の警報履歴の表示方法は。標準のBQLF型制御盤の場合、リセットスイッチと1号手動スイッチを同時に押すと履歴が表示されます。過去5件を1秒ずつ表示した後、通常表示に戻ります。以下よりダウンロードしてください。16:54BL2Lでの受水槽設定と注意点が知りたい。受水槽2槽式はオプション基板が必要です。受水槽1槽の時に受水槽選択をNo.2にすると誤動作の恐れがあります。No.1に設定してください。16:38テラルに耐熱型の制御盤は有りますか?耐熱型の制御盤は製作していません。以下よりダウンロードしてください。18:00SVM-eを3台制御盤で2台ずつ動かしたいのですが。SVMV-eをお勧めします。21:00制御盤BD2L-1W-0.25屋外仕様3の概算重量は?32kgです。20:59BFL盤3Eリレーの外部への警報の出し方を教えてください。BFL型標準盤では3Eリレーのトリップ信号を外部に出力することが出来ません。特注対応になりますので、都度ご用命ください。