配管のブローとは、基本的に設備配管完了後に配管内に残った異物(ウエス、水分)等を窒素ガスの圧力で除去するために行う。1.ろう付時の「窒素ガス、ブロー不足」により銅管内に出来た酸化皮膜の除去。2.養生不足による配管内の異物・水分などの除去3.室内-室外間の配管系統の接続確認。EX)1窒素ボンベに減圧弁をセットする。*必ず窒素ガス使用のこと。(酸素ガスは厳禁)2減圧弁からのチャージホースを室外ユニット液管側サービスポートに接続する。3室内ユニットの液管に仕切りプラグを取り付ける。4窒素ボンベの元バルブを開け、減圧弁を0.5MPaまで上げる。5ユニットの液管より、窒素ガスが出てくることを確認する。★配管を手のひらで押さえる。★圧力が高くなりおさえきれなくなれば、一気に手を配管より離す。★再度手のひらで押さえる。*ブロー時、配管の端にウエスを軽く当てておき、異物の内容、量を確認する。万一、水分が少量でも発見された時は、配管内の水分を完全に抜き取る。処置(1)水分が出てこなくなるまで、窒素ガスで配管内をブローする。(2)真空乾燥を完全に行う。7窒素ボンベの元バルブを閉める。8Bユニット液管において、上記の作業を繰り返す。9液管終了後、次にガス管も実施する。0203(管用テーパねじ)に規定されている。ねじ継ぎ手の項を参照のこと。フランジ接続1フランジのシート面は、清潔で、キズ等のないこと。(汚れなどがある場合は、ウエスで清掃の上、キズなどがないことを確認する。)2片締めのないように、対角線方向のボルトを順番に締め付ける。(締付けトルクは各メーカの据付説明による)フランジボルトの締付け手順1手で軽く締め付ける。2対角線上に目標締付けトルクの20%~30%で締め付ける。3対角線上に目標締付けトルクの50%~70%で締め付ける。4対角線上に目標締付けトルクの100%で締め付ける。5最後に時計回りにて、締め付けの確認をする。センサ取付け温度計、圧力計の取付けは、配管の保温厚みを考慮し単管接続、ソケット接続を行う。ねじ部については、正しくシールテープを巻き、漏れの無いように施工する必要がある。冷媒配管施工の基本バックパックサイズで持ち歩ける、パワフルなエアコン。カエレバ楽天市場AmazonYahooショッピング鋼管の場合サポートのお願いサポートよろしくお願いします「エアコンの安全な修理・適切なフロン回収」サイト管理者の”コロ”です。この記事を気に入って下さった方、「寄付してあげてもいいよ」という方がいらっしゃったらサポートしていただけると嬉しいです。サーバーの運用に役立たせて頂きます。Amazonベーシック金額は空白欄に適当に(500円から)書きこんで下さい。(あらかじめ入っている金額はAmazonの設定なので気になさらないでください)。「mei@marchan-na.com(メールアドレス)」です。※上記のアドレスはサポート受け取り専用です。他のメールは受け取れない設定にしてあるのでご注意ください。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。非合理に流れる温暖化議論。Coo空気清浄ファンヒーターホームサイトマップこのサイトはリンクフリーです。ご自由にリンクしてください。Reserved.error:。