一般的なフロンガス回収方法・・I対象となるシステムの高圧(液)側ポート、低圧(ガス)側ポートともに接続する。大量(5kg以上)の場合は液回収から実施。■回収ホースは短くする。■回収ホースを太くする。■液冷媒の回収を多く。■回収ホースの接続箇所を多くする。■回収容器に余裕がある場合は早めに容器を交換する。ルブで圧力を0.3MPa程度に調整する。■アクセスポートより3方弁ポートにホースを接続する。こみを少なくしておく。一般的なフロンガス回収方法・・II対象となるシステムの高圧(液)側ポート、低圧(ガス)側ポートともに接続する。大量(5kg以上)の場合は液回収から実施。フロンガス簡易再生には、必須アイテムである。■回収ホースは短くする。■回収ホースを太くする。■液冷媒の回収を多くする。■回収ホースの接続箇所を多くする。■プッシュプル回収は一般的回収方法であるが、プッシュプル回収では液回収量の約10%が冷凍空調機器内に戻ってしまう。■例えば、20kgの液冷媒を回収した場合2kgのガスが冷凍装置内に戻ることになる。この2kgのガスを回収するに要する時間は20分程度である。■液回収量が増えれば当然ガス回収に要する時間も必要になる。回収時間は短縮できる。■冷凍空調機器のガス側に接続したバルブは閉止する。何れの容器も過充填保護装置の接続が必要である。回収機を使用しなくても短時間でフロンガスの液回収は可能である。ガス側バルブにホースを接続する。■冷凍空調機器を運転し、各バルブを開ける。■回収容器のガス側バルブは全開にしない。■回収容器の重量監視は必ず行う。■この回収方法は、高圧ガス保安法の適用除外にならない。高圧ガスの製造行為に抵触します。カエレバ楽天市場AmazonYahooショッピングバックパックサイズで持ち歩ける、パワフルなエアコン。カエレバ楽天市場AmazonYahooショッピングフロン回収サポートのお願いサポートよろしくお願いします「エアコンの安全な修理・適切なフロン回収」サイト管理者の”コロ”です。この記事を気に入って下さった方、「寄付してあげてもいいよ」という方がいらっしゃったらサポートしていただけると嬉しいです。サーバーの運用に役立たせて頂きます。Amazonベーシック金額は空白欄に適当に(500円から)書きこんで下さい。(あらかじめ入っている金額はAmazonの設定なので気になさらないでください)。「mei@marchan-na.com(メールアドレス)」です。※上記のアドレスはサポート受け取り専用です。他のメールは受け取れない設定にしてあるのでご注意ください。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。日光と空気から飲料水を作るソーラーパネル。Coo空気清浄ファンヒーターホームサイトマップこのサイトはリンクフリーです。ご自由にリンクしてください。Reserved.error:。