「エアコンから水が漏れるんで見てほしい」とご依頼いただき、午前中点検にお伺いしました。この時期に水漏れ?と思いましたが、よく聞いてみると昨年夏に水漏れが発生し、買い替えするか修理するかで悩まれていたそうで、タウンページで当社を見つけていただきご連絡いただいたそうです。室内機のドレンパンへ水を注ぎ、室外のドレン出口を確認すると、注いだ量に対して流れてくる量が少ないので、サクションクリーナー(手動ポンプ式でドレン内の汚物を除去する工具)を使って引いてみると・・・ゴボゴボッと言う音と共に、ヘドロの混じったドレン水が出てきました。冷媒配管は室内機の左後方へ出ていますが、ドレンホースは右側へ接続され、室内機背面を横引きされた後、左後方へ出ていました。永年、この横引き部分にドレン水が溜まり、ホコリやカビがヘドロ状になって詰まってしまったんでしょう。最近の機種では、ドレンホースを左側へ付け替え接続できるのですが、この様に古い機種はできないものが多かったんですよねぇ。4~5回水を流してサクションクリーナーで掃除すると、サラサラのドレン水が流れる様になったので、分解洗浄まではお奨めしませんでした。10年以上経っている機種ですし、冷房専用タイプなので、次回水漏れが発生した時がエアコンの替え時と思っていただいた方がいいからです。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。(15)CATV久谷エリアでネット工事パナソニック電工2.5馬力×10台点検WBC優勝おめでとう!(^^)!太陽光発電システム補助金制度説明会バタバタと。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。