20kAに対応したクラスIISPDのハイエンドモデルです。80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要です。●メンテナンス性が高いプラグイン型SPDプラグとベースで構成するプラグイン形です。SPDプラグの誤挿入防止や抜け止め機構を備え、信頼性を向上しました。5381-12:2014の附属書Kでは、TTシステム(日本の配電システムを含む)において、SPDを漏電ブレーカの1次側に接続する場合、接地間にスパークギャップ、GDT等の電圧スイッチング素子を実装することが記載されています。警報接点は電気式です。故障表示は正常時はLED(緑)点灯、SPD故障時および停電時はLEDが消灯します。電気式の故障表示は、指定するSPD分離器の動作(ヒューズ溶断)時や、外部SPD分離器(ヒューズ)の入れ忘れの際もLEDが消灯します。警報接点は警報接点端子(ALM)より出力し、c-a間はa接点出力(正常時:OPEN、異常時:CLOSE)、b-c間はb接点出力(正常時:CLOSE、異常時:OPEN)です。プラグの未装着で、警報接点出力を行います。そのため、万が一のSPD未実装など、SPDの過電圧制限機能が発揮できない状態を遠隔監視できます。※SPDはDINレールおよび取付金具(オプション)での取付が可能ですが、ヒューズはDINレールのみの取付となります。92.7※1:ラインはL、接地相はN、接地はEと表記します。※2:L-E間およびL-L間とします。※3:SPD故障時にSPD又はSPDの一部を、電源系統から切り離すためのデバイス。Reserved.■このサイトについて■個人情報の取扱いについて。