03-5833-4061までどうぞ。高品質の電力供給で信頼性の高い「常時インバータ給電方式」タワー/ラック型UPSです。UPSS-SDB®との組み合わせで、仮想化環境・HCI等を安全に停止・起動する、高度な処理が可能です。自動切換で動作させることができ、電力損失を削減します。200V入出力のUPSS-GXシリーズは「常時インバータ給電方式」で高効率(95%)を実現します。■コンパクトサイズ1/1.1/1.5/2.4kVA:2U(UPSS-EXシリーズ)、1.5/3kVA:2U、5kVA:3U、7.5/10kVA:6U(UPSS-GXシリーズ)省スペースと大容量給電を両立しました。93%以上、UPSS-GXシリーズは「常時インバータ給電方式」で95%の高効率を実現します。(高効率モード)、自動切換(インテリジェントモード)をネットワークカードもしくはフロントLCDパネルから設定可能です。※停電時に高効率運転モード時(商用給電運転)からバッテリ運転への切換え時間は、10ms以下の瞬断が発生します。給電品質運転モード時は、バッテリ運転へ無瞬断で切り換わります。グローバル電圧対応UPSS-EXシリーズは100、110、120VUPSS-GXシリーズは200、208、220、230、240Vの各電圧に対応しています。自動/手動によるインテリジェントバッテリ機能を搭載しています。■バッテリのイージーメンテナンスホットスワップ機構でUPSを停止せずにバッテリ交換可能です。増設バッテリユニットを追加することにより、バックアップ時間の拡張が可能です。ディレイ機能UPSS-EXシリーズはネットワークカードの設定により、2系統アウトレットを個別制御可能です。3系統以上のディレイ制御、UPSS-GXシリーズはUPSS-RDBoxシリーズとの併用により対応可能です。■各種出力に対応コンパクトPDUシリーズとの併用により、様々な出力形状に対応します。各種インテリジェント機能をご使用いただけます。仮想サーバ・ハイパーコンバージドインフラストラクチャーほか各種機器の高度な制御が可能となります。商用運転⇒バッテリ運転(100→0%急変時)の値です。保証値ではありません。商用運転⇒バッテリ運転(100→0%急変時)の値です。保証値ではありません。詳細は各シリーズの取扱説明書や仕様書をご確認ください。端子台カバーは含みません。:UPSS-SDBRシリーズトップページ|ソリューション|製品紹介|サービス一覧|ダウンロード|会社案内|サポート・FAQ|お問い合せ|旧機種アーカイブ|サイトマップ。