40kAに対応したクラスIISPDのハイエンドモデルです。4kA(AGN-444Aは2.5kA)の性能も有しており、クラスISPDとしても使用可能です。5381-12:2014の附属書Kでは、TTシステム(日本の配電システムを含む)において、SPDを漏電ブレーカの1次側に接続する場合、接地間にスパークギャップ、GDT等の電圧スイッチング素子を実装することが記載されています。AGN-4シリーズは、N-E間にGDT(ガス入り放電管)を実装することで、漏電ブレーカの1次側にも問題なく接続可能です。5381-1では、SPD短絡故障時の安全性が要求事項に無かったため、SPD分離器は主に50AF/50ATのMCCBを使用してきました。5381-11では、製造業者が指定するSPD分離器と組み合わせた状態で、SPD故障時の安全性の試験を実施しなければなりません。5381-11に準拠したSPDを使用する場合、必ず指定のSPD分離器を接続する必要があります。今回、指定のSPD分離器をセットとする形名を追加しました。このSPD分離器とのセット形名により、SPD分離器選定の間違いが無くなり、より安全にご使用いただけます。※SPDはDINレールおよび取付金具(オプション)での取付が可能ですが、ヒューズはDINレールのみの取付となります。●メンテナンス性が高いプラグイン形SPDプラグとベースで構成するプラグイン形です。SPDプラグの誤挿入防止や抜け止め機構を備え、信頼性を向上しました。警報接点はSPDに内蔵する熱分離器に連動して動作する機械式です。故障表示は、正常時:緑、故障時:黒です。OPEN、故障時およびSPD本体(プラグ)未装着時:CLOSE)、b-c間はb接点出力(正常時:CLOSE、故障時およびSPD本体(プラグ)未装着時:OPEN)です。93.2※1:接地相(N相)が不明な場合に適用します。※2:ラインはL、接地相はN、接地はEと表記します。※3:L-E間およびL-N間とします。※4:SPD故障時にSPD又はSPDの一部を、電源系統から切り離すためのデバイス。6:指定するSPD分離器接続時。※1:接地相(N相)が不明な場合に適用します。Reserved.■このサイトについて■個人情報の取扱いについて。