商品に関するホットな情報を伝えていきますので、参考にしてください。13:10:34不具合による自動火災報知設備(消防用設備)の総合盤(表示灯・ベル・発信機)の交換工事です。最近の総合盤は、景観も考え表示灯がコンパクトとなり、突出してないところが、よいかもしれません。突き出していると、ぶつかったりして割れてしまう可能性もあります。消防用設備の定期点検(改修工事)を承っております。お問合せは、下記まで、よろしくお願い申し上げます。10:12:53エレベーター用の点検口に、光電式スポット型煙感知器が設置されてます。経年劣化により、新品へと交換しました。シャフト内の感知器交換は、とくに気(精神)を使います。機器を落としたら、エレベーター業者を読んだりと大変なことになりますからね。交換後、煙を浴びさせて感知するかどうかを試験します。赤く点灯したら発報で、正常となります。光電式スポット型煙感知器は、内部に光源と受光素子が、遮光板を挟んで取り付けられています。感知器内に火災の煙が入ってくると、数秒おきに点滅している光源の光が煙に乱反射され、この光を受光素子で検出します。(インターホンなど)の工事について、お問合せ(ご相談・お見積など)がありましたら、ご連絡ください。※機器販売も行っております。17:10:52熱感知器を交換して試験します。消防用設備の定期点検で、確認された不作動の熱感知器を交換し、その場で、発報試験を行います。備えあれば憂いなし!何かあって後悔するのは、とっても悲しい事です。気づいた事は、早めに行動するのが安心です。(インターホンなど)の工事について、お問合せ(ご相談・お見積など)がありましたら、ご連絡ください。※機器販売も行っております。空気管と呼ばれる銅パイプを天井などに張り、火災による急激な温度上昇による空気管内の容器の膨張を検出して火災を感知します。細い銅パイプを使用するので美観に影響を与えません。熱感知器では最も高い「高さ15m未満」までを警戒できます。(インターホンなど)の工事について、お問合せ(ご相談・お見積など)がありましたら、ご連絡ください。※機器販売も行っております。16:19:01自動火災報知設備の点検作業です。写真は、受信機となります。6回線の場所で感知器が作動すると、受信機に表示されます。点検時は、音響装置の鳴動を停止にしてますが、実際は、火災表示されると連動して音響装置が鳴動します。(インターホンなど)の工事について、お問合せ(ご相談・お見積など)がありましたら、ご連絡ください。※機器販売も行っております。16:51:54発信機の点検風景です。写真の発信機は、P型1級用の発信機です。製造会社は、能美防災となります。P型1級の発信機は、専用電話で、発信機から受信機間で通話することが出来ます。電話プラグを小さい穴に差し込みます。災害時は、「強く押す」することにより、警報が鳴動するとともに、消火栓がある設備では、消火栓用ポンプが起動します。(インターホンなど)の工事について、お問合せ(ご相談・お見積など)がありましたら、ご連絡ください。※機器販売も行っております。11:29:31雨水(雨漏れ)は、短絡や障害の原因になります。某工場内に設置されている総合盤です。雨漏れによる雨水が総合盤内に入り、消防用設備機器を腐食しました。短絡や障害が見られたので、早急に交換を要します。総合盤も防水型へ提案したいところです。(インターホンなど)の工事について、お問合せ(ご相談・お見積など)がありましたら、ご連絡ください。※機器販売も行っております。09:20:02絶縁抵抗とは、電気用語で、回路的に絶縁されている対象間の抵抗値です。電気機器や電路が絶縁不良によって漏電して、火災や感電事故を起こすので、この危険を防止するために絶縁抵抗試験が行われます。(総合点検の場合)に、絶縁抵抗試験を行います。(インターホンなど)の工事について、お問合せ(ご相談・お見積など)がありましたら、ご連絡ください。※機器販売も行っております。09:08:12自動火災報知設備の受信機内にあるバッテリー交換作業です。バッテリーは、停電時に非常電源として使用するもので、とっても大切なものとなります。消防用設備は、定期点検を行い、常に正常を維持するようにしてください。何かあってからでは遅いです。生命と財産を守る消防用設備を、後回しにしないでください。お問合せ(相談・見積など)は、お気軽にメールください。09:26:31不具合の熱感知器を交換して、試験しました。赤く点灯すると、正常となります。実際、火災があると、熱により感知して、赤く点灯すると同時に、音響装置が鳴動して知らせてくれるシステムとなります。定期的に点検(検査)をし、常に正常を保ちたい設備となります。生命と財産を守る設備は、経費がかかりますが、なにかあってから後悔はしたくないものです。お問合せ(相談・見積など)は、お気軽にメールください。1円でも安くお客様へ、ご提供できるよう日々精進しております。しても連絡がこない)」などで、お困りの方(個人、法人問わず)は、是非とも当店にお問合せ頂ければ、出来る限りのご協力対応をさせていただきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。(05/30)相互リンク▽相互リンク大募集中です。セレクターアクセス数ブログテンプレートリスペクト。