配管のブローとは配管内の異物等を窒素のガス圧により除去することである。1.ろう付時の「窒素ガス、ブロー不足」により銅管内に出来た酸化皮膜の除去。2.養生不足による配管内の異物・水分などの除去3.室内-室外間の配管系統の接続確認。(手順例)右図の場合、Aユニットの液管から開始。1窒素ボンベに減圧弁をセットする。*必ず窒素ガス使用のこと。管側サービスポートに接続する。3室内ユニット(B)の液管に仕切りプラグを取り付ける。4窒素ボンベの元バルブを開け、減圧弁を0.5MPaまで上げる。5Aユニットの液管より、窒素ガスが出てくることを確認する。・配管を手のひらで押さえる。・圧力が高くなりおさえきれなくなれば、一気に手を配管より離す。再度手のひらで押さえる。異物の内容、量を確認する。万一、水分が少量でも発見された時は、配管内の水分を完全に抜き取る。(2)真空乾燥を完全に行う。7窒素ボンベの元バルブを閉める。8Bユニット液管において、上記の作業を繰り返す。9液管終了後、次にガス管も実施する。フレア接続1締め付けは、必ずジョイント側をスパナ等で固定し、フレアナットとともに回らないように施工する。締付けの際にはトルクレンチを必ず使用し、表に示すトルクで締め付ける。締め付けるときは次の順序で行う。トルクレンチで締め付けユニオンのネジ部に冷凍機油を塗布した場合は、同一の締付けトルクの値でも、ネジ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加して締め過ぎの状態になり、フレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、ユニオンネジ部、又はフレア外面への冷凍機油の塗布は推奨しない。フレア内面への冷凍機油塗布の有無については、各メーカの据付説明書による。フランジ接続1フランジのシート面は、清潔で、キズ等のないこと。(汚れなどがある場合は、ウエスで清掃の上、キズなどがないことを確認する。)2片締めのないように、対角線方向のボルトを順番に締め付ける。(締付けトルクは各メーカの据付説明による)フランジボルトの締付け手順1手で軽く締め付ける2対角線上に目標締付けトルクの20%~30%で締め付ける。3対角線上に目標締付けトルクの50%~70%で締め付ける。4対角線上に目標締付けトルクの100%で締め付ける。5最後に時計回りにて、締め付けの確認をする。冷媒配管施工の基本バックパックサイズで持ち歩ける、パワフルなエアコン。カエレバ楽天市場AmazonYahooショッピング銅管の場合サポートのお願いサポートよろしくお願いします「エアコンの安全な修理・適切なフロン回収」サイト管理者の”コロ”です。この記事を気に入って下さった方、「寄付してあげてもいいよ」という方がいらっしゃったらサポートしていただけると嬉しいです。サーバーの運用に役立たせて頂きます。Amazonベーシック金額は空白欄に適当に(500円から)書きこんで下さい。(あらかじめ入っている金額はAmazonの設定なので気になさらないでください)。「mei@marchan-na.com(メールアドレス)」です。※上記のアドレスはサポート受け取り専用です。他のメールは受け取れない設定にしてあるのでご注意ください。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。日光と空気から飲料水を作るソーラーパネル。Coo空気清浄ファンヒーターホームサイトマップこのサイトはリンクフリーです。ご自由にリンクしてください。Reserved.error:。