ご提案し、ご採用いただきました。当初8月にご相談いただき、何度か内容変更を行ってきました。将来、1階部分をリフォームしてお仕事をされるそうで、既存室外機を置いてある場所を、お客様専用駐車場にするため、室外機×2台を壁面置きにし、今回新しく設置するエアコンも同じく壁面置きにします。室内機を設置するため、背面板を取付け、配管穴を開けます。専用の200V電源が必要なので、後ほど電気工事も行います。外壁面に、室外機を乗せる壁面置台を取付けます。壁面置台はお客様支給品です。配管は、スリムダクトで化粧仕上げ。室外機×3台を担ぐのは大変なので、電動リフトくん出動(^^)/高さ3mまで、らくらく持ち上げてくれます。担いで上げるより、断然安全に作業ができます。使える場所は限られますが。配管を接続して、真空ポンプで配管内を真空乾燥させます。真空ポンプは、ぶら下げている青いケースの中で動いています。室内機ドレン・室外機ドレン共に、耐候性の塩ビ管で立ち下げます。外周りは、こんな感じで完成。手前の撤去したダクト内には、エコキュートの電源が裸で収められていたため、新たに塩ビ管で保護して立ち下げました。エコキュートは、リフォーム時に移設することになりました。新設エアコンの所まで、200V専用電源を増設します。分電盤は2階、エアコンは1階です。構造上、難しそうだなと思いましたが、分電盤の裏がユニットバスだったので助かりました。ユニットバスの天井点検口から天井裏を覗いて、壁内に配線を立ち下げ。浴槽脇の点検口から1階天井裏へ、配線を送ります。1階の天井点検口から、配線を横引きしてエアコンの部屋まで延長。壁を開口し、配線を導きます。200Vコンセントを取付け、分電盤で200Vに切り換えて電気工事完了。後は試運転を行い、異常が無いことを確認してお引き渡しです。室外機を壁面置きにする事で、敷地の有効利用ができるようになりました。これでお客様が来られても、室外機を気にせず駐車ができますね。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。