2日間掛けて、マンションの一室に設置されているシステムマルチエアコンの取替工事にお伺いしてきました。実はこのマンション、以前にも他のお部屋で施工させていただきまして、今回で3件目のご依頼です。既存機は三菱重工(ビーバー)製で、天井カセット形1方向吹き出しタイプの室内機×2台、壁掛形×1台、室外機×1台のマルチエアコンです。リビングの一台は正常に動いていましたが、他の2部屋が電気系統の不良で動いていませんでした。部品は既にメーカーに無いため、システムごと取替えとなります。以前の工事同様、室内機~室外機の操作ケーブルが使えません。左側が既存ケーブル、右側が通常エアコンに使用するケーブルです。ご覧の通り、太さも違えば、本数も違いますね。屋内用警報用ケーブル0.9mm×2芯。当時のビーバー製品は、室外機との通信は高負荷にならないため、細いケーブルでもOKだったんです。現在、各メーカーから発売されているエアコンは、写真下側の「2.0mm×3芯」でなければなりません。言う事で、今回も既存の配管は流用しますが、ケーブルは入替えとなります。この開口部を利用して、新しくケーブルを通していきます。高さ30cmしか無いので、頭が入る程度のスペースで作業します(+_+)奥の部屋までには2つの梁を貫通しているのですが、点検口が有りません。ここは、廊下に設置されている150Φのダウンライトを外して、腕だけ天井裏へ入れてケーブルを通して行きます。ユニットバスの点検口も利用し、ケーブルを通します。ベランダ側へは、予備配管のための貫通穴を利用して通しました。3系統のケーブルが無事貫通です(^^)v室外機までの立ち下げは、モールダクトを使って美観仕上げにします。配管内部の残留オイルを追い出すため、窒素ガスで配管内をブローします。一系統づつ、しっかりとブローします。社長に任せて、室内機3台を取付けていきます。室内機を吊る吊りボルトの位置が違うため、新たにアンカーを打ち直します。既存のドレン管はVP25の塩ビ管なので、安心して流用。冷媒配管のフレア加工を行い、吊り込みの準備を進めます。室内機を吊り込みます。冷媒配管を、トルクレンチを使って適正トルクで締め付けます。ケーブルとドレン管を接続して、パネルを取付けます。壁掛けタイプの設置はこんな感じです。完了すると、電動式真空ポンプを使って配管内部を真空乾燥させます。作業が完了すると試運転を行なって、異常がない事を確認してお引き渡しです。「わぁ、やっぱり新しいと空気も全然違う感じがする」と奥様。「あぁ、やっと今晩から寝室で寝れる」とご主人様。今日から快適にお過ごしいただけますね。_)>三菱電機製エアコンは、本体が1年保証・冷媒回路が5年間の保証が付いていますが、「延長保証が欲しい」方には10年延長保証をお奨めしております。お客様にぴったりの機種選定から、機器を長持ちさせるエコロジー工事まで、お気軽にご相談ください。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。