標準タイプエアコン分解洗浄作業(熱交換器ガス漏れ)お預かりしていましたエアコンの分解洗浄が完了したので、取付けにお伺いしてきました。RAS-5621D(W)(2011年製)「運転すると臭いが出るのと、何か黒い物が出てくる」との事で、今回ご依頼いただきました。スリムダクト仕上げのお宅で、配管穴にパテ埋めしてない確率が高いのは、どうにかなりませんかね?明らかに手抜きですし、小動物が侵入したり、壁内が結露する原因にもなります。配管穴も凄いですねぇ。筋交い貫通してるにも関わらず、横に広げてる意味が解りません。貫通スリーブも入ってないし。室内機を持ち帰って、分解作業に掛かります。あれれ?この重厚なボディから、「フィルター自動掃除機能付き」かと思ったら、普通のフィルターが入ってますよ?どう見てもこのグレーの枠部分は、自掃式のもの。モーターなどが取付けられる様な構造になってますが、そんな物はありません。実は、お掃除業者さんにエアコンクリーニングを頼まれたそうですが、「フィルター自動掃除機能付きみたいですけど、違うみたいです。」との事で、断られたそうです。ホント、パッと見は自掃式です。あれれ?このシミは、もしかして???オイルっぽいです。ドレンパンにも、オイルが流れた様な跡が。しても気になるので、窒素ガスを使って気密試験してみます。圧力を掛けて放置します。