日向は太陽の輻射熱で暖かいのに日陰はぞくぞくするほど寒い。おなじみの晴れた内陸部の冬の日だった。真っ青に晴れ上がった空の下、森の樹氷が先ほどまでの厳しい冷え込みを物語っている。現場に到着し測定を始めたが、なかなか大変だった。相変わらず隙間が大きすぎる。あれほど丁寧に気密を出そうと苦労したにもかかわらずなぜ?しばらく排気機を回しながら漏気部分を探すと、答えは意外に簡単に見つかった。天井裏の24h換気のファンとパッシブ換気の排気口、100φ×2と125φ×2がテーピングできていなかったのだ。テーピングを行い気密化したのが上の写真。その後の気密検査で概ねC値2.6cm2/m2を達成し一安心となった。森先生のサーモで見ると壁内の熱橋の様子がよく分る。こちらは床下のピットに防湿シートと断熱材を敷き詰め、熱源を設置したところ。床下に外気を給気する設計だったのでそれをそのまま利用して床下換気暖房とした。排気はパイプファンと湿度感応によるデマンド型排気口として、夏場と冬場を使い分ける。写真は-2°Cの外気が進入するところをサーモカメラで撮影する森先生。本日は「野幌の家」の気密測定の第二回目。本日で最終的な建物の気密性能が確定します。機械を回して測定開始、家全体で31cm2。悪くはありませんがいまひとつな感じがして家中を探した結果見つけました。原因を見つけて処置した結果が上、25cm2まで改善してC値は0.2cm2/m2。平均的な300mm断熱の値となって一同安心しました。どこが漏気を起こしていたかは下記をご覧下さい。こちらは2階の片引き戸。見ての通り可動障子がレールの上にしっかり載っていません。方立てとの隙間がわかるでしょうか。サッシ屋さんが障子を建て込んだ時にしつかりレールの上に戸車を載せなかったのが原因でしょう。本来YKK430ファミリーの大開口スライディングは引き戸の仲間ながらもの凄い気密が出るはずですから、なにかおかしいと感じていました。こちらは上部の召し合わせ部分ですがこのクリアランスが本来です。室内を正圧にすると室内の高湿な空気が外部に逃げて、外気で冷やされたトリプルガラスの表面で結露します。明らかに召し合せ部分の気密がおかしなことが分ります。気密試験は断熱の完成度にとって欠かせない気密性を確認する唯一の方法です。最近では試験ナシの断熱気密住宅という考え方がどんどん時代に合わなくなってきていると思います。従来のようにビニールを使っているから、合板を貼っているから、サッシが断熱気密サッシだからというのは充分な理由とは言えません。実際にわずかなサッシの不具合を発見した記事を書いたのはそんな理由からです。気密試験を丁寧に実施してほしいと思います。今日はかなりハードにポールギルバート・・今年中に竣工引渡し後2軒!がんばれ~(笑)のハイテンションを込めて。昨日は敷地の前にクレーンを設置して二階の梁掛けを行いました。構造材と断熱下地材でかなりの量があるのでクレーンのオペレーターと大工さん達の連携が欠かせません。敷地面積が狭いこともあり、次に使う材料が埋もれてしまわぬようにやりくりをしながらの作業でした。敷地前面には電線があるので荷物は遥か上空を越えて敷地内に下ろされます。棟梁が飼い木をしてその上に荷物を下ろしてゆきます。二階の床は一杯に、柱はすぐに梱包を解かれ建て込む準備を行います。こちらは梁掛け作業大きな梁を吊り上げて金物の上に下ろしてゆきます。こちらは梁の間に根太を落とし込んでいるところ梁の間に落とし込まれた根太は屋根の合板を敷くときの安全な足場となります。合板を固定した後は天井の意匠となります。「野幌の家」は足場が解体され、唐松の力強い外壁が姿を現しました。道路に近い窓には縦格子が取り付けられ外から内部が見えにくいように工夫されています。建て込んだ住宅街のために窓を付けられる方位が限定される条件の中、南東側に設けた大開口です。袖壁が視線と日射のコントロールを担い明るく落ち着いた室内を実現させています。きれいに組み上げられた屋根の登り梁と根太。白樺の合板による建具枠もきれいに取り付けられました。全てボードが貼り終わるので隠れる部分の下地を見て歩きます。建て方開始12/6より始まった「発寒の家II」の建て方、前面を資材置き場にし少しづつ材料を奥に運びながら組み立てて行きます。前面道路も狭いのでクレーンの使用は難しく、人力による建て方となりました。本格的に気温が下がり、材料が濡れる心配は減りましたが、これからは除雪が日課になるシーズンです。旭川まで妹夫婦の家をつくりに行きました。札幌2004年は札幌と岩内で現場を持った。Japanはじめまして。北海道、札幌市で設計事務所をしています。地域色豊かで環境的、使いやすくて長持。そんな暮らしのデザインが大好きです。そんなことを考えながら今日もスケッチしています。