あるご質問(FAQ)|テラル株式会社よくあるご質問(FAQ)|テラル株式会社お問い合わせポンプ・送風機のメーカー、テラル。制御盤、付属品のカタログを掲載しました。デザインをリニューアルしました。あるご質問(FAQ)サイトリリース最新のFAQBD3L/BD3S型排水ポンプ制御盤で、減水フロートを使用しない場合の接続方法が知りたい(短絡する端子が知りたい)。)について、寸法図に「max起動水位」の記載はあるが、最低起動水位の寸法は?PV型排水水中ポンプの羽根車の材質について。カタログにPAと記載されているが、どんな材質ですか?TOK2の脱着装置の取付方法が知りたい。★検索のヒント⇒1全型式でヒットしない場合は、機種名で検索してみてください。MC52複数のキーワードを入力する場合は、間にスペースを入れるとAND検索になります。3アルファベット・ひらがな・カタカナでの1文字検索はできません。S型4キーワードにハイフン”-”を付けると、そのキーワードを除外して検索します。「ボルテックス」とは「渦、渦巻き」のこと。「セミ」とは「半分、または準ずる」の意味。通常の遠心ポンプでは水がすべて羽根車の中を通り、遠心力で吐出されます。16:37揚程10mは何MPaですか?約0.1MPa(約100kPa)です。20:59ポンプの消費電力は何を見ればわかりますか?消費電力は、代表特性または試験成績表では電動機入力(kW)として示されています。実際には、同じポンプでも運転のポイント(吐出し量)が変われば電動機入力値は異なります。このため、使用する吐出し量の時の電動機入力値を見てください。以下よりダウンロードしてください。18:00ミニマムフローとは何ですか?ポンプのミニマムフローとは、ポンプの過熱、騒音、振動などを生じることなく連続運転できる最小の吐出し量のことです。遠心ポンプ(渦巻きポンプや多段ポンプ)の場合、締切運転すると水の撹拌による発熱で、次のような異常が発生します。以下よりダウンロードしてください。13:27ポンプはどのくらいの間締切運転を連続できますか?遠心ポンプ(渦巻きポンプや多段ポンプ)を連続で締切運転すると、羽根車が水に与えたエネルギーが撹拌摩擦によりケーシング内部で熱に変わります。このため、次のような異常が発生します。16:37水中排水ポンプ(50PV-6.4S)を釜場に設置するときには、釜場の深さは少なくともどれくらい必要ですか?ポンプが完全に水没する水位以上の高さで起動するよう、フロートスイッチの位置を調整してください。釜場自体の深さには明確な規定がありませんので、このポンプ起動水位と排水槽の深さや保有水量の関係から決定してください。17:54モーター出力を変えるとポンプ能力は変わりますか?ポンプ部分が全く同じであれば、モーターの出力を変えてもポンプの能力は変わりません。この場合、11kWのモーターで運転してもポンプ能力はSJ4-125×100J515の能力のままです。16:37並列運転:能力の異なるポンプを並列運転するとどうなりますか?能力の異なるポンプ1、ポンプ2の能力曲線(吐出し量-全揚程)を添付図のとおりとすると、並列運転を行なったときの合成能力曲線は太線(ポンプ1+ポンプ2)となります。この合成曲線は、ある全揚程でのポンプ1とポンプ2のそれぞれの吐出し量を加えた値を示します。18:13揚液の温度によりポンプ能力は変化しますか?ポンプの性能(吐出し量~全揚程)は、揚液の温度自体ではほとんど変化しません。揚液が水(湯)の場合は、温度にかかわらず標準の特性曲線が使用できます。厳密には、温度が変化すると水の比重・粘度が若干変わるため、それに従い能力もごくわずかに変化しています。16:37水中排水ポンプの自動型(-A)と自動交互並列型(-T)をセットで使う場合、制御盤は不要なのですか?制御盤無しで自動交互および非常時同時運転を行います。自動型の2つのフロートスイッチと自動交互並列型の3個のフロートスイッチを、取扱説明書を参考にして、高さを調節してください。14:46直列運転:能力の異なるポンプを直列運転するとどうなりますか?能力の異なるポンプ1、ポンプ2の能力曲線(吐出し量-全揚程)を添付図のとおりとすると、直列運転を行なったときの合成能力曲線は太線(ポンプ1+ポンプ2)となります。この合成曲線は、ある吐出し量でのポンプ1とポンプ2のそれぞれの全揚程を加えた値を示します。20:36揚液の比重によりポンプ能力はどのように変化しますか?遠心ポンプの能力は、揚液の比重により次のように変化します。(4°Cの水の比重を1とします。比重が0.9の場合、吐出し圧力は水の場合の0.9倍となります。20:10排水水中ポンプの着脱装置の選定方法を教えてください。添付資料をご覧ください。「clog」とは「詰り」のことで、ノンクロッグ形羽根車とは「詰りのない羽根車」という意味です。遠心ポンプや斜流ポンプで、揚液中の固形物が内部に詰まらないような通路形状の羽根車を指します。出口幅が広く、羽根枚数を3枚以下とした形状をしています。16:37BD3L/BD3S型排水ポンプ制御盤で、減水フロートを使用しない場合の接続方法が知りたい(短絡する端子が知りたい)。L5とL6の端子を短絡します。短絡しないと、E002(排水槽減水)を誤発報します。接続パターンの図を添付していますので、ご参照ください。以下よりダウンロードしてください。18:00排水ポンプの脱着装置にガイドパイプがついていません。ガイドパイプは標準付属品ではありませんので、カタログ、外形図などでサイズをご確認の上、手配頂くかガイドパイプも御注文ください。19:16テラルのポンプでPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用している機種はありますか?ありません。以下よりダウンロードしてください。18:00排水ポンプの着脱装置の構成部品を教えてください。添付資料をご覧ください。以下よりダウンロードしてください。18:00BO型排水水中ポンプ2台で自動交互並列運転がしたい。BO型では制御盤が必要です。ポンプのみの場合BOA/BOT型で御検討ください。作動説明の資料を添付していますので、ご参照ください。)について、寸法図に「max起動水位」の記載はあるが、最低起動水位の寸法は?ポンプ本体の高さになります。資料(代表例としてBO型の寸法図)を添付していますので、ご参照ください。19:27水中排水ポンプ(50PV-6.4S)を2台釜場に設置するときには、釜場の大きさは少なくともどれくらい必要ですか?明確な規定は有りませんが、おおよその目安としてポンプ同士の間にはもう1台ポンプが入る隙間。各ポンプと釜場(壁)の間はケーシング最大径の1/2ほどスペースを取ってください。制御のためのフロートなどの動きを妨げないように設置してください。BD3L/BD3S型で、模擬的に警報を出したい。基本パラメータの設定で、過負荷テストができます。添付の資料をご参照ください。以下よりダウンロードしてください。09:03TOK2の脱着装置の取付方法が知りたい。添付資料をご覧ください。11:50PLAとPLTを制御盤を使用して動かしたいのですが。この機種はフロートスイッチで自動交互並列運転が出来ますので制御盤は不要です。トラブルが心配なら外部警報用制御盤をお取付ください。19:36排水水中ポンプで洗面・手洗いの排水は汚水用ポンプですか?雑排水用ポンプですか?添付資料をご確認ください。10:30排水ポンプの電動機保護装置(プロテクタ)とは何ですか?7.5kW以下は自動復帰型オートカットで巻線の温度が120°Cになると電源供給を断ち60°Cになると自動的に復帰します。11kW以上はサーマルプロテクタ(b接点)で巻線回路と地上の制御盤によって行うことが可能です。19:14PVA、PVT、FS-2などのフロートスイッチのフリースイッチ(浮き部)に水が入るが良いのか?フリースイッチ内部にケースと発泡ポリエチレンの浮きがあり、ここまでは水が入る構造になっています。以下よりダウンロードしてください。以下よりダウンロードしてください。18:50BO型排水水中ポンプの始動頻度について知りたい。1時間に6回以内です。排水ポンプみはり盤の接続方法が知りたい。添付資料をご覧ください。カタログの外形図にあるW1~WL5以下で現場にて調節をお願いします。11:48PV型排水水中ポンプの羽根車の材質について。カタログにPAと記載されているが、どんな材質ですか?ポリアミド樹脂です。以下よりダウンロードしてください。以下よりダウンロードしてください。14:23BO型排水水中ポンプの始動間隔について知りたい。停止後、再始動までには3分以上の間隔が必要です。BD3S型の屋外壁掛け型のケーブル貫通板に、電線管を通す穴加工をすることができますか?外して穴加工をすることが可能です。16:58PL型、PV型の特殊仕様で、ケーブル延長した場合のケーブルサイズは?20m、30m(30mは単相対応不可)の場合のケーブルサイズは1.25mm2です。16:47PV型の配管接続部分の材質は?接続部分(相フランジ部分)の材質は、PA(樹脂)です。16:46U-PLT/U-PVTの取扱説明書について製品には、施工要領書(TP-541-00)とPL/PV単品の取扱説明書を付属しています。≪施工要領書≫は下に添付してあります。ポンプが取り付けられますか?水中ポンプの着脱装置には統一規格がありません。各メーカーが独自の製品仕様で製作しているため、他社品との互換性はありません。E-IMN-00012-...以下よりダウンロードしてください。以下よりダウンロードしてください。