最初にボンベの真空引き1.ボンベのガス側バルブ(青色)に連成計(又は真空計)を取り付け、真空度を確認する。過充てん防止機構の正常動作を確認1.フロートセンサ式は、回収容器を逆さにして、満液ランプが点灯、回収装置の停止を確認する。2.質量検知式は、質量検知器のゼロ点調整のうえ、満液ランプの点灯、回収装置の停止を確認する。回収機と冷凍空調機器機との接続1.パッケージエアコン1)回収接続口は、高圧側、低圧側のサービスポートに接続する。ートには,パッケージエアコンの低圧側からの青いチャージングホースを接続する。ングホースを、吐出側ポートには、回収液を容器に送るために赤いチャージングホースを接続する。過充てん防止検知用ケーブルを接続する。ングホースを接続する。孔してチャージングホースを接続する。ウインド形(一体形)、セパレート形のほとんどはサービスポートが装備されており、チャージングホースをここに接続する。旧型ルームエアコンでクイックジョイントを使用した機種では、ピアシングツールを使用した回収となる。それぞれの回収口に回収ホースを接続し、回収する。スヒータ、オイルヒータは通電状態とし加温する。ため、冷水、冷却水は、完全に排水する。あり、機器メーカーのマニュアルにしたがって接続する。加圧による(プッシュプル方式等)液回収を優先し、冷媒封サービスポートと回収装置吸入口を接続する。接続口径は封入口の口径サイズにあわせる。機器メーカーのマニュアルにしたがって接続する。液冷媒の回収終了後、ガス回収に接続を切り替える。圧力計の表示で確認する。再停止したら、回収を一旦停止し、回収装置側のバルブを閉止、そのまま一定時間保持し、冷媒回収口の圧力(吸引圧力)の変化を監視する。外気温度が低い場合などは、更に保持時間を長くする。回収対象機器の容量に比し、回収装置能力が過大の場合は、早く所定圧力に達するが、保持時間中の圧力上昇も大きくなる。定の圧力以下に保持されていることを確認し、回収を終了する。火災!!コードを巻いた状態で使用したため、コードリール内部の温度が上昇し、火災が発生した。電線を全て引き出した状態で15Aの使用が可能です。コードは全て引出して使用する。えば大惨事!!フロートセンサーを過信せず、容器に充填する量は重量管理も同時に行えば過充填は防げます。計量器等で重量管理をせずに回収容器に充填すると過充填になる恐れがあります。>>>>>>計量を正確に行えば、過充填は防げます!!ヘルスメーターは誤差が大きく、過充てんの危険性があります。>>>>保護具を使用しましょう!!こんな痛い思いはしたくない!!フロンガスが漏洩し、手に付着した場合凍傷になる危険性があります。障害を受けている可能性があり、最悪の場合壊死となり、患部を切断することになります。素手・軍手は危険、革手袋・ゴム手袋で安全作業それと目を保護するためのメガネも掛けるように。状バックパックサイズで持ち歩ける、パワフルなエアコン。カエレバ楽天市場AmazonYahooショッピングフロン回収フロン回収サポートのお願いサポートよろしくお願いします「エアコンの安全な修理・適切なフロン回収」サイト管理者の”コロ”です。この記事を気に入って下さった方、「寄付してあげてもいいよ」という方がいらっしゃったらサポートしていただけると嬉しいです。サーバーの運用に役立たせて頂きます。Amazonベーシック金額は空白欄に適当に(500円から)書きこんで下さい。(あらかじめ入っている金額はAmazonの設定なので気になさらないでください)。「mei@marchan-na.com(メールアドレス)」です。※上記のアドレスはサポート受け取り専用です。他のメールは受け取れない設定にしてあるのでご注意ください。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。非合理に流れる温暖化議論。Coo空気清浄ファンヒーターホームサイトマップこのサイトはリンクフリーです。ご自由にリンクしてください。Reserved.error:。