過疎地など電力会社から給電やそのための負担コストがかさむ場合は、エンジン発電機を常用で使用します。受電契約を低く抑えるためのピークカット用やコージェネレーション用にエンジン発電機を常用電源として使用します。停電に対処する非常用電源を確保するためのものです。災害発生時における、停電による二次災害を防止する非常用電源の確保として有効です。現場で使用される移動が容易な「可搬型」と、移動型の通信施設用に使用される「車載型」があります。取扱いについて」(8資公部第161号)は廃止されました。非常用電源として、また離島や山間過疎地での常用電源として用いられています。検診車や通信中継車・TV中継車などの搭載された車載型のエンジン発電機があります。3.エンジン発電機の出力とは?エンジン発電機の出力は、発生する電圧(V)と発電機のコイルに流れる電流(A)の積(VA)で示されます。発電機の出力(kVA)とエンジンの出力(kW)の間には発電機効率と力率が関係しており、力率は負荷によって値が異なるので、エンジン発電機としての出力を設定する場合、単相発電機では力率を1.0、三相交流発電機では0.8と設定するのが通常です。出力(kVA)=電圧(V)×電流(A)×0.001(kW)=電圧(V)×電流(A)×力率(1.0)×0.001※よって、kW=kVAとなります。出力(kVA)=√3×電圧(V)×電流(A)×0.001(kW)=√3×電圧(V)×電流(A)×力率(0.8)×0.001※よって、kW=kVA×0.8となります。電圧が急激に低下したり、スイッチやリレーの動作不良や照明灯などのチラツキなど、思わぬトラブルに見舞われることがあります。逆に出力の大きすぎるエンジン発電機を選定すると、イニシャルコストやランニングコストが高くなり不経済となります。そこで、エンジン発電機の出力算定の目安を以下の表に示します。※定常時...負荷を入れた状態5.最大何kVAまで対応できますか?単体では700kVA(50Hz)/800kVA(60Hz)ですが、8台まで並列接続できるので、5600kVA(50Hz)/6400kVA(60Hz)まで対応できます。6.24時間連続運転できますか?24時間運転は可能ですが、燃料の補給等の作業が必要になります。連続運転する場合、250時間毎を目安にオイル交換等のメンテナンスが必要になってきます。7.軽油の代わりに、A重油を使用することができますか?機種・容量によりますので、まずはご相談下さい。8.単相負荷を接続することができますか?単相出力の発電機をご使用下さい。三相出力の発電機の場合は、変圧器を用いて単相出力に変圧して下さい。公害の防止に関する工事計画書を届出る必要があります。場合、400L以上2000L未満、軽油の場合200L以上1000L未満を取扱う場合、工事着工前に届出。