あるご質問(FAQ)|テラル株式会社よくあるご質問(FAQ)|テラル株式会社お問い合わせポンプ・送風機のメーカー、テラル。回答11kW未満(11kWは含まない)の電動機は直入始動(始動器不要)なので計算の必要はありません。11kW以上(11kWを含む)でもスターデルタ始動などの始動器を使うのであれば、やはり計算は不要です。※計算例※200V、15kWの電動機で始動電流が仮に480Aで、最終始動時入力が166.28kVAであるとします。最終始動時入力(kVA)/電動機出力(kW)=166.28/18.5=8.99(kVA/kW)となります。これは4.8より大きいので、スターデルタ始動などの始動装置を使わなければならないとなります。この電動機を使ったポンプや送風機がスターデルタ始動を行うことに決まっているなら、改めて計算をする必要はありません。アンケート:ご意見をお聞かせください解決した解決したが分かりにくい解決しなかったご意見・ご感想をお寄せくださいお問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます関連するFAQ送風機やポンプの照合表の【誘導電動機の始動方式】の項目にある最終始動時入力(KVA)とは何でしょうか?どうやって求めるものですか?送風機やポンプの照合表の【誘導電動機の始動方式】の項目にある始動装置とは何でしょうか?送風機やポンプの照合表に、【誘導電動機の始動方式】と言う項目があります。