FC33.温度40°Cで容器内容積の90%を超えないこと4.可溶栓の作動温度60°Cで容器内容積未満であること5.冷凍機油の混入割合を30%以下とする以上の設定範囲と条件に於いて、各冷媒ごとの質量レベルの設定(限度充填量を超えない質量)は次の通りである。冷媒ごとに3つのグループに分けて設定されている。容器を所有したものは、容器所有者登録と容器に所有者名の明記、所有者刻印の打刻を行う必要がある。容器を使用する前には、充填するフルオロカーボン冷媒名を明記する必要がある。回収容器は、多種の容器が販売されているが、回収するフルオロカーボン冷媒の種類により、容器の種類を分ける必要がある。容器の種類が同じでも、異なったフルオロカーボン冷媒を同じ容器に回収することは認められていない。回収容器には、検査年月日などが刻印されており、一定期間ごとに容器検査を受検しなくてはならない。一定期間を経過したもの、損傷があるもの、改造した容器などは使用することはできない。3冷媒回収機すべてのフロン類を一台で回収できる冷媒回収機はなく、フロン分類(CFC,HCFC,HFC)は同じでも圧力の異なるフルオロカーボン冷媒がある。誤った使用方法は事故の原因となる。安全に、かつ効率の良い冷媒回収を行うためには、冷凍空調機器に充填されている冷媒量、種類に応じた適正な冷媒回収機と回収機材を選択することが必要である。したサイズものを準備する。上のホースを使用する。3.サービス工具は、回収するフロンの種類に適合したものを準備する。4.回収装置の低圧側、高圧側の圧力を監視しながら回収する場合は、ゲージマニホールドを使用する。ャージングホースを直接接続する。真空ポンプを使用する。