機種名による検索はできません。キーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。停電時の非常用コンセントは、どの様にして使用しますか?停電時には、パワーコンディショナの以下の操作で、専用コンセントから発電した電気を使うことができます。(これを、自立運転と呼んでいます。)□自立運転への切換方法1パワーコンディショナの運転スイッチを「切」にする。2太陽光発電用ブレーカーを「OFF」にする。3パワーコンディショナの運転スイッチを「入」にする。発電電力表示ランプ(緑)がひんぱんに点滅する場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。故障かな?と思ったら保証は何年ですか?保証は10年です。自然災害による損害に対して補償致します。製品についてパワーコンディショナに「.」(ドット)が表示されている。連係運転待機中を表示しています。朝夕など、日射量が少ない場合に表示します。晴天の日中に「.」(ドット)表示している場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。故障かな?と思ったらパワーコンディショナが運転しない。太陽電池の発電量が不足しています。日射量が増えると連係運転を開始します。カウントダウン表示している場合は、カウントダウン終了後に連係表示ランプが点灯し、連係運転を開始します。故障かな?と思ったら自立運転とは何ですか?家庭の電気が停電した場合、パワーコンディショナは連係保護装置が働いて停止します。その時、系統と切り離してパワーコンディショナを運転させ、パワーコンディショナの付属コンセントに接続された機器に電力を供給することを自立運転といいます。発電についてパワーコンディショナの本体表面温度が高温になっている。パワーコンディショナの本体表面温度は、高温になることはありますが、問題ありません。故障かな?と思ったら晴れているのに発電しない。運転スイッチを確認し、「オフ」になっていれば、「オン」にしてください。太陽光発電用ブレーカーが「オフ」になっていれば「オン」にしてください。自立運転になっている可能性があります。自立運転の必要がなければ、運転スイッチを「オフ」にした後、太陽光発電用ブレーカーを「オン」、運転スイッチを再度「オン」にしてください。故障かな?と思ったらダイキンの太陽光発電システムはどんな特徴がありますか?弊社の太陽光発電システムでは、屋根の形状に合わせてモジュールを効率良く配置できる様、種々の形状のモジュールをご用意しております。モジュールの材料は、多結晶シリコンを使用し、素材からの一貫生産で、高い発電効率と信頼性を達成しております。製品について動作表示灯の連係表示ランプが点灯しない。運転スイッチを確認し、「オフ」になっていれば、「オン」にしてください。太陽光発電用ブレーカーが「オフ」になっていれば「オン」にしてください。