機械式洗浄方式1.既設冷媒配管の使用可否判断HFC冷媒への転換時には、不純物の混入防止のために古い配管を使用せず、冷媒配管を新しいものに交換すべきであるが、埋込み配管など新たな配管施工が困難な場合がある。このような場合の既設配管の使用に至るまでの一般的な判断フローと、ケースに応じた洗浄作業について述べる。詳細については、冷凍空調機の種類やメーカによって異なっているので各メーカの資料を参照のこと。既設配管を使用する場合は、管内の清浄度だけでなく次の点にも注意が必要である。配管径と肉厚HFC冷媒を使用した新しい冷凍空調機では、配管径を変更したり、冷媒によっては作動圧が高くなったりするため厚肉配管が必要になる場合がある。既設配管を使用する場合は、配管の肉厚に注意しメーカの据付説明書等を必ず確認して適正なものを使用する必要がある。フレア管端部等配管接続フレア管端部等配管接続についての詳細は、「銅管配管の施工2.6フレア加工」を参照。既設配管を使用する場合、フレア端部は硬化している可能性があるため、再加工する必要がある。使用圧力により、第1種のものと第2種のものでは、フレア管端部の寸法が異なるので注意が必要である。「銅管配管の施工2.6フレア加工」を参照。フレアナット使用冷媒の圧力により第1種のものと第2種のものがある。12.7mmを超えるものは寸法が異なるので、使用冷媒に合ったフレアナットを使用する必要がある。既設配管内に油、ゴミ、空気、水分等が残留しているとシステム内で様々な不具合を生じる可能性がある。既設冷媒配管にヘコミや傷がある場合は、基本的にはその部分を取り替える必要がある。既設冷媒配管の保温部分に、水漏れが発生していたり水分を含んでいたりする場合は、基本的には巻き直しする。保温をはがした際、銅管にヘコミや腐食がないか確認し、状況に応じて配管の取り替えを行う。ブロー方式(ワンパス方式)窒素ガスで洗浄液を加圧し、配管へ流し込むことにより洗浄する方式。循環方式(洗浄ポンプ式)洗浄剤用ポンプにより洗浄剤を循環し配管を洗浄する方式。循環し洗浄した冷媒を、室外ユニットと連絡配管の間に設置したオイルトラップキットに回収する方式。室外ユニットと延長配管の間にオイルトラップキットを配置する。次に、室外ユニットを冷房モードで運転し、システム内にチャージした冷媒の凝縮液を気液二相状態で既設配管全体に流すことで、既設の延長配管中に残留する鉱油をオイルトラップキットに回収する。レトロフィット方式(自己洗浄方式)新ユニットに交換後、運転して冷媒と冷凍機油を何度か交換して洗浄する方式。冷媒配管施工の基本バックパックサイズで持ち歩ける、パワフルなエアコン。カエレバ楽天市場AmazonYahooショッピング既設配管使用時の注意点サポートのお願いサポートよろしくお願いします「エアコンの安全な修理・適切なフロン回収」サイト管理者の”コロ”です。この記事を気に入って下さった方、「寄付してあげてもいいよ」という方がいらっしゃったらサポートしていただけると嬉しいです。サーバーの運用に役立たせて頂きます。Amazonベーシック金額は空白欄に適当に(500円から)書きこんで下さい。(あらかじめ入っている金額はAmazonの設定なので気になさらないでください)。「mei@marchan-na.com(メールアドレス)」です。※上記のアドレスはサポート受け取り専用です。他のメールは受け取れない設定にしてあるのでご注意ください。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。日光と空気から飲料水を作るソーラーパネル。Coo空気清浄ファンヒーターホームサイトマップこのサイトはリンクフリーです。ご自由にリンクしてください。Reserved.error:。