中継基板上のコネクタ「「CN101」をチェックしてください。値を確認してください。上記のいずれでもない場合、中継基板を交換してください。センサの配線経路を確認し、異物があれば取除いてください。温度センサを端子台からはずして抵抗値を確認してください。上記のいずれでもない場合、中継基板を交換してください。必要に応じて交換してください。ユニットの異常を取除いてください。ユニットの異常を取除いてください。温度上昇要因を取除いてください。異常要因を取除いてください。配線経路を確認してください。所定の配線が使用され総延長250m以内になっているかどうか確認してください。配線経路を確認してください。M-NETアドレスを正しく設定してください。M-NET通信異常バックパックサイズで持ち歩ける、パワフルなエアコン。カエレバ楽天市場AmazonYahooショッピング三菱電機サポートのお願いサポートよろしくお願いします「エアコンの安全な修理・適切なフロン回収」サイト管理者の”コロ”です。この記事を気に入って下さった方、「寄付してあげてもいいよ」という方がいらっしゃったらサポートしていただけると嬉しいです。サーバーの運用に役立たせて頂きます。Amazonベーシック金額は空白欄に適当に(500円から)書きこんで下さい。(あらかじめ入っている金額はAmazonの設定なので気になさらないでください)。「mei@marchan-na.com(メールアドレス)」です。※上記のアドレスはサポート受け取り専用です。他のメールは受け取れない設定にしてあるのでご注意ください。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。日光と空気から飲料水を作るソーラーパネル。Coo空気清浄ファンヒーターホームサイトマップこのサイトはリンクフリーです。ご自由にリンクしてください。Reserved.error:。