電気容量アップ本日は電気工事です。「ブレーカーがよく落ちるので、容量を増やしてほしい」とのご依頼で、先週下見の上、図面を描いて四国電力に容量増・配線増の申請を出していました。電力のネット申請ができるようになってからは、手続きはネット申請のみでやっています。昼間の忙しい時間帯に、書類持って申請に行かなくても、夜間の空いている時間帯に図面描いてそのまま申請できるので、非常に楽になりました。もと付いていた分電盤です。主幹ブレーカーが30Aしかなく、分岐ブレーカーも4回路でいっぱいいっぱいです。台所のコンセント回路が他の部屋と同じ回路になっているので、分岐ブレーカーが落ちやすくなってました。専用コンセントを2箇所増設。写真がありませんが、引込点~電力量計~分電盤までの幹線ケーブルも、2.6mm×3芯から14sq×3芯へ変更しました。分電盤は、テンパール製の扉付きです。測定して、工事完了です。四国電力への竣工報告も、ネットで完了。↓公式Webサイトはこちら↓https://techabe.com/詳細はホームページで公開しています。お問い合わせ、お見積りは無料!お気軽にご相談ください。[山梨県甲府市]目を大切にしましょう。