あるご質問(FAQ)|テラル株式会社よくあるご質問(FAQ)|テラル株式会社お問い合わせポンプ・送風機のメーカー、テラル。制御盤、付属品のカタログを掲載しました。デザインをリニューアルしました。あるご質問(FAQ)サイトリリース最新のFAQVKP085A以下の機種とVKP095A以上の機種は何が違いますか?ALF-2P-40ベルト駆動式ラインファンに、0.75KWのTFO-LKと言う型式の電動機が取り付けてありました。これはどこのメーカーの電動機ですか?また...三菱電機製電動機の型式の見方を教えてください。東芝製電動機の型式の見方を教えてください。SJ4型渦巻きポンプに付いている、電動機の銘板にTIKK-FKと書かれていました。★検索のヒント⇒1全型式でヒットしない場合は、機種名で検索してみてください。MC52複数のキーワードを入力する場合は、間にスペースを入れるとAND検索になります。3アルファベット・ひらがな・カタカナでの1文字検索はできません。S型4キーワードにハイフン”-”を付けると、そのキーワードを除外して検索します。重要度順LP型ポンプで防爆型電動機付は製作できますか?専用電動機のため防爆型への変更は出来ません。20:59電動機を使わないエンジン駆動の排煙機が有りますか?日本建築センターの評定品としては有りません。同等の製品なら製作は可能です。お近くの弊社営業所まで御相談ください。16:47ALF2-20M/ALF2-U-20Mの結線方法がわからない。結線方法および誤結線による電動機の運転症状について説明致します。添付図を参照ください。16:47モータの絶縁は何Ωまで大丈夫か?1MΩまでです。DRIVE(反駆動側)を表します。駆動側はリングブロワのケーシング側、反駆動側は電動機の冷却ファン側です。21:00SJ型ポンプの電動機を重耐塩害塗装にできますか?本体は特殊仕様可能ですが電動機は営業所にお問合せください。19:36送風機やポンプの照合表の【誘導電動機の始動方式】の項目にある始動装置を使わなくても始動ができるのですか?3相電源の電圧を一気に加えて電動機を運転させる直入始動(全電圧始動)ならば、始動装置は不要です。直入始動では始動電流と呼ばれる、定格電流の数倍(時には10倍近い電流となる)の電流が流れることがあります。屋外では使用できません。それ以外の機種は全閉屋外形電動機であるため、屋外使用が可能です。17:07東芝産業機器システム製の電動機のことが知りたい。17:05GPL2型ギヤーポンプに使用している電動機の端子箱の向きを変えたい。安全増防爆型の電動機を改造することは出来ません。20:59VKB型クーラントポンプの端子箱位置を90度変えたい。お見積り・手配時にご指定ください。製品納入後の変更はポンプケーシングの電動機固定ボルトを外し電動機を回してください。耐圧防爆型電動機を取り付けることは可能です。よって送風機の機種が制限される場合があります。付属品や構造が標準品から変更となる場合もありますので、使用される状況や、取扱い気体等とともに、お近くの営業所へ御相談ください。18:24モータのカタログや試験成績書に記載されている始動電流は、直入始動時の値でしょうか?直入始動時の値です。スター結線時の始動電流はデルタ結線時の1/3となります。スターデルタ始動は、スター結線で始動しますので、始動電流は直入始動時の1/3になります。19:46TRP型オイルポンプに安全増防爆型モータを付けられますか?安全増防爆型モータなどカタログ掲載以外のモータには対応していません。18:59電動機を軸上仕様で使う場合、注意することはありますか?軸上仕様での注文が必要です。変更点はプレロードスプリングの組替えを行います。下側(反負荷側)のプレロードスプリングを無しに、上側(負荷側)にプレロードスプリングを付けます。以下よりダウンロードしてください。11:05100VのTWS型のモータは3線あるが、直接電源を入れて回すには、どの線に繋げばよいか?直接電源を繋いでは回せません。地上ユニットに始動コンデンサ、運転コンデンサが付いています。20:43電動機の端子箱ねじサイズを知りたい。電動機メーカ、出力、極数等をご確認の上、電動機カタログをご確認ください。20:59三菱電機製電動機のことが知りたい。17:02斜流ファンALF-No.2&No.3の電動機ベアリング交換についてベアリング交換は出来ません。電動機交換で対応ください。20:59CLF6-RS型で電動機を逆相に接続するのはどんな時ですか?R回転(プーリー側から見て時計(右)回転)の時です。20:59電動機12芯の配線方法を教えてください。結線説明書でご確認ください。16:06送風機やポンプの照合表の【誘導電動機の始動方式】の項目にある始動装置とは何でしょうか?誘導電動機で始動時に流れる始動電流を下げることができる、スターデルター始動やコンドルファー始動などの始動方式ができる装置を指します。テラルではスターデルタ始動の制御盤などがこれにあたります。以下よりダウンロードしてください。17:01汎用横型電動機の概算重量(質量)が知りたい。電動機メーカーにより重量は異なります。代表メーカーの参考値の資料を添付していますので、ご参照ください。18:44安全増防爆形モーターをインバータ運転出来ますか?安検番号を取得していない為インバータ運転は不可です。16:47VFZ401Aの3相200Vですが、モーターの電圧許容幅はどれくらいですか?±5%です。20:59送風機やポンプの照合表に、【誘導電動機の始動方式】と言う項目があります。何か注意する必要がありますか?送風機やポンプに使用している11KW以上の誘導電動機(3相200V,400Vなどの電源で運転させるモータ)を直入始動にするか、スターデルタ始動などにするかの目安になります。20:02電動機MHE型にて、スターデルタ起動の結線方法を知りたい。添付図を参照ください。14:14NX-LAT(-e)の制御盤へのモータ配線方法を教えてください。モータ配線は電磁開閉器に直接接続します。添付資料をご確認ください。現在のプーリの組み合わせでは減速比0.2以下にはできません。16:47電動機への結線方法が知りたい。電動機端子箱に貼付けの結線方法または、取扱説明書をご参照ください。代表例として図を添付します。20:43NX-VFCのモータの絶縁抵抗の計測の仕方が知りたい。2電動機端子台で電動機配線を取り外す。3電動機の配線を制御盤(インバータ・アース端子)から取り外す。4テスターでU-V間、V-W間、W-U間の巻線抵抗値をそれぞれ測定する。以下よりダウンロードしてください。18:58送風機やポンプの照合表に、【誘導電動機の始動方式】の項目があり、製造仕様の欄に計算式がありますが、これは必ず計算するものですか?11kW未満(11kWは含まない)の電動機は直入始動(始動器不要)なので計算の必要はありません。11kW以上(11kWを含む)でもスターデルタ始動などの始動器を使うのであれば、やはり計算は不要です。対象製品毎にエネルギー消費効率指標が定められており、製品または梱包に消費効率値に応じた等級を記載したエネルギー効率ラベルを表示する必要があります。違反した場合は法律により処罰されます。15:46ベアリングの型式の意味、同等品について知りたい。添付資料を参照ください。14:28ポンプや送風機を設置してある部屋へ水が流れ込んできました。機械類は水没はしませんでしたが水が少しかかった恐れがあります。防水対策は行っておりません。屋外型の機器でも、ある程度の雨に対応しているだけです。機器の周囲が水で囲まれた状態は想定しておりません。基本的には取替をお勧めします。13:42電動機のプレロードスプリングはどのような役割をしているのでしょうか?電動機ケーシング内部のアキシャル方向に与圧をかけて、部品のガタつきを抑える役割をしています。18:29東芝製電動機の型式の見方を教えてください。東芝産業機器システム(株)が正式社名)の電動機型式の見方を資料として添付しています。19:37ALF-2P-40ベルト駆動式ラインファンに、0.75KWのTFO-LKと言う型式の電動機が取り付けてありました。これはどこのメーカーの電動機ですか?また...日立電機製の電動機を製作販売しているのは、2019年12月現在では、(株)日立産機システムです。日立製電動機の銘板の写真を資料として添付しています。19:34VKP085A以下の機種とVKP095A以上の機種は何が違いますか?VKP085A以下の機種は、電動機の冷却ファンが付いていなくて、VKP095A以上の機種には付いています。19:30スターデルタ始動の運転時(デルタ結線)のモータ1線(U1、V1、W1など)の電流(相電流)はいくらになるのか。電源側のR、S、Tの電流(線電流)の1/√3(約58%)になります。19:52SJ4型渦巻きポンプに付いている、電動機の銘板にTIKK-FKと書かれていました。東芝産業機器システム(株)が正式社名)の電動機と思われます。20:10電動機のIP55の意味は何ですか?JISで定められた防塵/防水の保護等級を表しています。IP5X:外部からの物体が、外皮内部の導電部分又は回転部分に接触したり接近したりしない構造である。じんあいの侵入を極力阻止し、たとえ侵入しても正常な運転に支障がない構造である。19:47NX-VFC(-e)の制御盤へのモータ配線方法を教えてください。モータ配線はインバータに直接接続します。以下よりダウンロードしてください。12:55インバータにはモーターを保護する機能はあるのですか?インバータには電子サーマルという機能があり、その値を設定することでファンが過負荷になったとき出力を停止してモーターを保護する機能があります。1台のインバータで複数台のファンを運転する場合は個別にサーマルリレーを接続する必要があります。16:47インバータのR・S・Tの2相を入れ替えてもモーターの回転が変わらないのはなぜですか?インバータのR・S・Tの2相を入れ替えてもモーターの回転方向は変わりません。U・V・Wの2相を入れ替えてください。インバータは内部で交流を直流に変換して再度交流を出します。その為に電源側がどのように入って来ても直流部分で正相に変換している為です。