30代のときに異業種から環境プラントへ転職。そこで設備のノウハウを体得した後、40代でビル設備管理業界に入る。その間、数多くの現場を渡り歩きメンテナンス経験を積む。すべて実践で学んだ知識だけを初心者に伝えている。常駐のビル現場で実際にあったポンプの不具合です。雑排水ポンプ点検にて、制御盤内の電磁開閉器を絶縁測定しました。NO.2が1.2kg/cm2不具合状態1号機の雑排水ポンプが0.1MΩで絶縁不良。0.2MΩ以下で機器故障とみなします1号機・2号機共、いずれの不具合も経年劣化が原因です。絶縁抵抗は、対地電圧150V以下の場合、0.2MΩ以下で絶縁不良です。0.1MΩを切ると、いつ動かなくなってもおかしくありません。低下は、ポンプ内で※インペラーの破損が疑われます。設置から25年も過ぎてます。ポンプ及び周辺配管の更新が必要です。対応ポンプ設置から25年が過ぎています。これ以上ダマシダマシ使えません。事業主と交渉してポンプ及び周辺配管の交換工事を行います。雑排水ポンプの更新は通常7年です。30代のときに異業種から環境プラントへ転職。そこで設備のノウハウを体得した後、40代でビル設備管理業界に入る。その間、数多くの現場を渡り歩きメンテナンス経験を積む。すべて実践で学んだ知識だけを初心者に伝えている。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。