お問合せご相談窓口・アクセスメールでのお問合せ資料請求ログインアカウント登録後にファイルのダウンロード可能となりますメールアドレスまたはパスワードに間違いがありますログインパスワードを忘れた方はこちら登録されていない方はこちらからご登録くださいパスワードアカウントの新規登録時に使用したメールアドレスを入力して下さい。パスワードをリセットできるメールがお客様の元に送信されます。パスワードのリセットに失敗しましたメールアドレスをご確認ください確認メールを送信パスワードリセットのご案内メールをお送りいたしました。メール内にあるリンクをクリックして頂き、手続きを完了させてください。詳細はこちら■エラー時は、上部のディスプレイにエラー内容が表示されます。●異常ランプ(赤ランプ)本体に異常がある場合に赤ランプが点灯します。外部インターロックが開いている時に、運転ランプと交互に点滅します。●注意ランプ(黄ランプ)シリンダーのメンテナンスが必要な時に黄ランプが点灯します。●運転ランプ(緑ランプ)本体が蒸気を発生している時に緑ランプが点灯します。外部インターロックが開いている時に、異常ランプと交互に点滅します。運転の開始1.本体底面の運転スイッチを「入」にしてください。運転ランプ(緑)が点灯します。(設定湿度に達している場合は運転ランプは点灯せず、加湿は行われません)2.湿度調節器の設定が適正値であるか確認して下さい。運転の停止1.運転スイッチを「切」にしてください。ディスプレイが消え、運転ランプが消灯します。長期間運転を休止した後の運転開始1.給水バルブ(現地手配)を開きます2.現地配電盤の加湿器用漏電ブレーカーをONして下さい。3.インターロックをとった機器(空調機等)を運転して下さい。(PRタイプは、直吹ファン内蔵ですので不要です。)4.湿度調節器を接続している場合は、湿度の設定をあわせる。5.運転スイッチを「入」にしてください。水質によっては加湿器が立ち上がるまで30分程度掛かる場合があります。長期間使用しない場合の停止1.給水バルブを閉じてください。2.排水スイッチを押してシリンダー内の水を全て排水してください。3.シリンダー内の水が抜けたらもう一度排水スイッチを押して排水をストップします。4.本体底面の運転スイッチを「切」にして下さい。加湿器用漏電ブレーカーがある場合はOFFにして下さい。全てを閉じるFAQ電源が入っていて湿度も低いのに運転しないのですが?「W21Aマンスイ」の表示がついたままなのですが?シリンダーの交換などで水を入れ替えたときは電流が流れにくいためシリンダー内の最大水位(マンスイ)で運転します。運転を続けるに従い濃縮が進み電流値が正常になると水位を下げ満水表示は消えます。導電率の低い地域などでは表示が消えるまで数日かかることもありますが、異常ではありません。蒸気シリンダーは使い回しできますか?蒸気シリンダーは消耗品です。分解清掃しての再利用はできません。事故の原因となります。交換をお願い致します。赤と緑のランプが点滅していて加湿されていないようですが、故障でしょうか?インターロック回路がオンになっていません。連動させている空調機を運転させてください。エアーフローモニターやハイリミッターを設置している場合は、そちらに異常が発生していないかご確認ください。それでも、加湿が行われない場合は、最寄の営業所までご連絡ください。電源を入れても加湿器に水が入ってこないのですが加湿器への給水バルブをご確認ください。次に湿度調節器の設定をご確認ください。湿度が設定値より高く「スタンバイ」と表示されている場合や上記のインターロックオープン時は給水電磁弁が閉じておりシリンダーへは給水されません。(加湿要求が来てから約1分後に給水電磁弁が開き給水が始まります。)軟水器や純水器を通して給水したいのですが、使用する事はできますか?電極式加湿器では軟水器及び純水器はご使用頂けません。給水中に鉄分が多い場合はフォーミング(泡立ち)の原因になりますので、活性炭フィルターを内蔵した浄水器の設置をお願い致します。停電からの復帰方法は?自動復帰します。停電前にエラーで停止していた場合、一旦エラーが解除されます。(ただし、エラーコードE28,E29/シリンダー交換の場合は解除されません)[室内直吹タイプ]加湿器ファンユニットからの蒸気が天井に当たるようになりました。故障でしょうか?ファンの風量が低下しています。ファンを掃除してください。改善されない場合は最寄の営業所までご連絡ください。[室内直吹タイプ]加湿器ファンユニットから水のようなものが飛んできます。蒸気ホースがたるんでトラップができていませんか?トラップがあると蒸気が液体に戻った凝縮水が溜まり、湯飛びの原因になります。